description: OTROS SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES METALICAS

description: Cumple con los requisitos mínimos y requerimientos técnicos exigidos en los pliegos y documentos precontractuales, según resolución CELEC EP-EGU-RES-0110-20

title: SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES

title: SIE-CELEGU-016-20-238940

answer: En el documento ?SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N EGU-SCO-0008-20?, en ?Otros parámetros resueltos por la entidad contratante?, Pág. 11,  establece:?El elastómero y el recubrimiento deben resistir el hidróxido de sodio al 50 por ciento, para inmersión total en agua salada. Con la presentación de la oferta presentar certificados de calidad del recubrimiento cerámico.?Es decir que en su oferta debe indicar que tipo de recubrimiento va a utilizar que cumpla con la especificación de resistir el hidróxido de sodio al 50 % para inmersión total en agua salada y presentar el certificado de calidad del producto a utilizar, o del sistema de recubrimiento si va a utilizar más de un producto.Tomar en cuenta que el recubrimiento cerámico debe tener de espesor mínimo 500 micras, para aplicación de enfriadores de agua en contacto permanente con agua salada de mar, con una temperatura de servicio de 60C y presión de servicio de 1KG/CM2.

description: SEÑORES CELEGU POR FAVOR , CUAL ES LA REFERENCIA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL RECUBRIMIENTO.

answer: En el documento ?SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N EGU-SCO-0008-20?, Pág. 5, se presenta el siguiente cuadro:Ver cuadro en el acta de preguntas y respuestas adjunta.

description: POR INDICAR DIMENSIONES DE SUPERFICIES DONDE SE VA REALIZAR EL SERVICIO.NO EXISTE INFORMACIÓN NECESARIA PARA PODER REALIZAR LA OFERTA, SI POR FAVOR SEÑORES SUBEN LA INFORMACIÓN NECESARIA EN ARCHIVOS EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS

answer: En el documento ?SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN BIENES Y/O SERVICIOS N EGU-SCO-0008-20?, en ?Otros parámetros resueltos por la entidad contratante?, Pág. 11,  establece:?El elastómero y el recubrimiento deben resistir el hidróxido de sodio al 50 por ciento, para inmersión total en agua salada. Con la presentación de la oferta presentar certificados de calidad del recubrimiento cerámico.?Es decir que en su oferta debe indicar que tipo de recubrimiento va a utilizar que cumpla con la especificación de resistir el hidróxido de sodio al 50 % para inmersión total en agua salada y presentar el certificado de calidad del producto a utilizar, o del sistema de recubrimiento si va a utilizar más de un producto.Tomar en cuenta que el recubrimiento cerámico debe tener de espesor mínimo 500 micras, para aplicación de enfriadores de agua en contacto permanente con agua salada de mar... Ver más información en el acta de preguntas y respuesta adjunta.

description: Estimados Señores,Favor incluir las especificaciones técnicas del producto a proveer y las condiciones de aplicación a fin de entender claramente el requerimiento. Muchas gracias

answer: Respuesta de convalidación:  1.- Se confirma que la garantía es de 8 meses.   se adjunta documento 2.-  La respuesta a la convalidación 2 se encuentra en el documento adjunto.

name: DENIS MONCAYO CARTAGENA ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.

description: CONVALIDACIÓN 1: Se solicita aclarar el tiempo de la garantía técnica en base al documento entregado en su oferta presentada, página 180, en el tercer párrafo indica el tiempo de la garantía en letras ?seis? y en número ?8?.CONVALIDACIÓN 2: En la metodología dice que utilizará hidrolavadora de 2500 psi pero presenta una de 4000 psi, se solicita ampliar la información indicando si a la salida de la hidrolavadora puede regular la presión para bajar a 2500 psi.

description: CONVALIDACIÓN 1: Se solicita corregir la numeración desde la página 80 de la oferta presentada, se ha repetido dos veces la página 80.CONVALIDACIÓN 2: En la metodología dice que utilizará hidrolavadora de 2500 psi pero presenta una de 3000 psi, se solicita ampliar la información indicando si a la salida de la hidrolavadora puede regular la presión para bajar a 2500 psi.CONVALIDACIÓN 3: Se solicita aclarar los documentos presentados en su oferta páginas 66, 67, 69, 70 y 71 respecto a los certificados de experiencia del personal técnico, no se  encuentran legibles.CONVALIDACIÓN 4:Se solicita precisar la información de los documentos presentados en su oferta respecto a los certificados de experiencia del personal técnico, experiencia general y específica, para identificar a qué corresponde.

answer: CONVALIDACION 2: La respuesta a la convalidación se encuentra en el documento adjunto.

answer: Estimados Sres. CELEC EP, se adjunta oficio como respuesta a la convalidación #1.

description: CONVALIDACIÓN 1: Se solicita se proceda a foliar las hojas de la oferta presentada. Las mismas no se encuentran numeradas.

answer: Estimados Sres. CELEC EP, se adjunta oficio como respuesta a la convalidación #2 y demás documentos.

description: CONVALIDACIÓN 2: Se solicita aclarar el cronograma presentado.  El título del trabajo a realizar no corresponde al objeto del presente proceso de contratación. Las áreas de trabajo en las 2 unidades no pueden realizarse simultáneamente, debe considerar un cronograma para cada unidad con las áreas respectivas.

answer: Estimados Sres. CELEC EP, se adjunta oficio como respuesta a la convalidación #3 y demás documentos.

description: CONVALIDACIÓN 3:En la metodología de trabajo de la solicitud de inicio de proceso, se solicita lo siguiente: ?Remoción de incrustaciones y lavado de cloruros mediante hidrolavado a 2500 psi?  y  En la metodología de la oferta presentada, indica ?Preparación de superficie 1.1 Hidroblasting para remover incrustaciones y sales de la superficie a recubrir?.En el equipo de trabajo, presenta una hidrolavadora de 2030 psi.Se solicita ampliar la información de la metodología ofertada acorde con lo solicitado utilizando una hidrolavadora de 2500 psi.

description: EGU SERVICIO DE RECUBRIMIENTO CERÁMICO PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y EQUIPOS SUMERGIDOS EN AGUA DE MAR DE LA CENTRAL GONZALO ZEVALLOS PRD

PORTES VALENCIA JUAN JOSE

streetAddress: PASCUALES COOPERATIVA ASAAD BUCARAM MANZANA 354 VILLA 4 PASCUALES

legalName: PORTES VALENCIA JUAN JOSE

IMPERHOUSE S.A.

streetAddress: SOLAR 15 TARQUI

legalName: IMPERHOUSE S.A.

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

streetAddress: CALLE CRISTOBAL SANDOVAL CALLE MAYOR JAIME CHIRIBOGA OE3-58 LA CONCEPCION

title: Subasta


name: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

Unidad

scheme: SERCOP

description: EMBOLOS

scheme: CPC

description: EMBOLOS

description: PARTES Y PIEZAS DE LAS BOMBAS DE AIRE O VACIO Y COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES: ALETAS, CUERPOS, EMBOLOS, ETC.

currency: USD

description: Segun Resolucion de adjudicacion, por ser la oferta de mejor costo, en concordancia con el numeral 17 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

title: PARTES Y PIEZAS DE BOMBAS DE AIRE O VACIO; COMPRESORES DE AIRE U OTROS GASES; PARTES Y PIEZAS PARA CAMPANAS DE VENTILACION O RECICLAJE CON VENTILADOR INCORPORADO

description: EMBOLOS

description: EMBOLOS

title: SIE-CELEGU-020-20-238940

status: complete

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INGENIERIA SERPRODIN S.A.

description: EGU: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DEL SISTEMA  DE AIRE DE SERVICIO PARA  CENTRAL SANTA ELENA III- PRD

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

streetAddress: AV. JUAN TANCA MARENGO AV. AGUSTIN FREIRE S/N TARQUI

scheme: EC-RUC

legalName: LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

DISPRATTSA S.A.

streetAddress: CDLA: GARZOTA  MANZANA 86 TRAS LAS OFICINAS DE TRANSPORTES ESMERALDAS SOLAR 1 TARQUI

legalName: DISPRATTSA S.A.

streetAddress: CIUDADELA COMEGUA 16A NE AV. 4A. NE SOLAR 19 TARQUI

roles: buyer procuringEntity

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: PANAMERICANA NORTE CAMINO A LLACAO SN LLACAO

SALDARRIAGA BRACAMONTE LEIDY HASHIEL

roles: supplier tenderer

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: CALLE A PASAJE K E-3 CUMBAYA

legalName: SALDARRIAGA BRACAMONTE LEIDY HASHIEL

title: Subasta

status: successful

initiationType: tender


description: BOMBAS DE COMBUSTIBLE

description: BOMBAS DE COMBUSTIBLE

description: BOMBAS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES O LIQUIDO REFRIGERANTE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA CON EMBOLO: PARA MOTORES DE AVIACION, MOTORES DE INYECCION, PARA BOMBAS DE AGUA, BOMBAS DE COMBUSTIBLES, BOMBAS DE LUBRICANTES, BOMBAS DE REFRIGERACION,ETC.

description: SEGUN INFORME DE RESULTADO DE PUJA POR SER LA OFERTA DE MENOR PRECION QUE CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LOS PLIEGOS

title: BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS

description: BOMBAS DE COMBUSTIBLE

description: BOMBAS DE COMBUSTIBLE

title: SIE-CELEGU-022-20-238940

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Por favor permitir participar con la experiencia sector privado con los documentos factura y retención, emitir un certificado de una venta de años anteriores en estas épocas es demasiado difícil, las demás instituciones publicas no piden estos certificados la factura y retención es documento suficiente para demostrar una experiencia.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: confirmar si desean que las bridas sean milimétricas o en pulgadas, en caso de ser milimetricas cual es la presion nominal, si son el pulgadas cual es la clase

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: favor confirmar las potencia en HP que necesitan de las 4 bombas

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: cual es la temperatura del fluido de las 4 bombas

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: las 4 bombas trabajan con succión positiva o negativa, en caso de ser negativa detallar para cada una la altura de succion

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: para la bomba de aceite usado especificar la viscosidad del aceite

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Por favor definir a que se refieren con experiencia de venta en plantas industriales, ya que Planta Industrial abarca todo tipo de industria y empresas de produccion

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Existen empresas publicas como petroamazonas que no entregan actas de entrega recepción, permitir participar  con orden de compra, factura y retención.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Favor confirmar si el suministro contempla SOLO la bomba, no incluye el reductor, ni el motor electrico, ya que no se tiene informacion del motor electrico, ni del reductor.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Favor confirmar la presion de descarga para los 4 items.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Cuál es la presión de succión y descarga de la bomba??

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: La norma de los equipos es NEMA O IEC ??

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Cuál es el tipo de adaptación al motor... FRAME o es bomba de eje libre ???

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Las dimensiones de los equipos tienen que ser las mismas  de los equipos que tienen actualmente ????En caso de haber alguna diferencia podrán realizar algún cambio en la línea ???

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Por estar dentro de emergencia sanitaria, por favor confirmar que la entrega de las ofertas también pueden ser realizadas de forma digital. En caso de ser así, confirmar el correo electrónico de recepción de cotizaciones

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: De acuerdo con la circular Nro. SERCOP-SERCOP2020-0013-C con fecha del 17 de marzo del 2020, los proveedores interesados en participar en este procedimiento de contratacion deberan presentar sus ofertas de manera electrónica, por favor indicar el correo donde se debe enviar las ofertas. Confirmar si es válido presentar la oferta por medio electrónico y no físico

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Por favor, confirmar que el CERTIFICADO CATE es el  pliego final, para poder presentar esta oferta

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: En el sector privado, el tema de la emisión de la retención es la aceptación de la finalización del proceso de orden. Es posible presentar, orden de compra, factura y retención para convalidar la experiencia

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Confirmar que no se requiere cumplir con experiencia  general

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Bomba No.1. Indicar presiones de succión y descarga, temperatura de trabajo.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Bomba No.2 y No.3. Indicar viscosidad del fluido, presiones de succión y descarga, temperatura de trabajo.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Bomba No.4. Indicar % sólidos, tamaño máximo de partículas, viscosidad, densidad, presiones de succión y descarga, temperatura de trabajo.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: General: Haciendo referencia a las características dimensionales similares, hay restricción de espacios en el área de instalación de las bombas, o tiene que ver con el diámetro de conexiones de las bridas?

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Por favor indicar el espacio disponible para la ubicación de las 4 bombas

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: SERÍA POSIBLE REALIZAR UNA VISITA A PLANTA PARA VERIFICAR DIMENSIONES DE LOS EQUIPOS DE SER ASÍ CON QUIÉN SE PUEDE COORDINAR ???

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Estimados señores: Al ser una aplicación de elevada corrosión las bombas deben ser de acero inoxidable? Esto no está indicado en especificaciones

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Estimados señores:-Para cada caso es necesario nos hagan conocer la viscosidad de los fluidos y la temperatura de bombeo de los mismos.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Estimados señores: -De ser posible es necesario los planos dimensionales de bombas actuales a fin de poder buscar equivalentes de acuerdo a lo solicitado en especificaciones.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Estimados, por favor indicar cual es la  presión de las bombas

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: POR FAVOR PROPORCIONAR DATOS DE PLACAS DE TODOS LOS EQUIPOS-MODELO Y SERIE

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Favor proporcionar para todas las bombas presión de succión y de descarga, viscosidad y temperatura.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Buenas tardes señores Electroguayas, favor ayudarnos con los siguientes puntos: Para todas las bombas: Presión de trabajo y potencia de la bomba.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Buenas tardes señores Electroguayas, favor ayudarnos con los siguientes puntos: En la Bomba 3 de fuel oíl a que temperatura se bombea.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Buenas tardes señores Electroguayas, favor ayudarnos con el siguiente punto:En la Bomba 4 en los casos de aceites usados confirmar cual es el SAE máximo del aceite a bombear y cuál es la su viscosidad

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Estimada Entidad Celec deseamos participar en el proceso favor facilitar imágenes de las bombas solicitadas en el pliego, para poder ofertar bien el producto solicitado

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Favor indicarnos el modelo de las bombas solicitados en el requerimiento.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: CONFIRMAR SI LAS 4 BOMBAS LAS REQUIEREN MONOBLOCK O DE EJE LIBRES

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Favor indicarnos el modelo de las bombas solicitados en el requerimiento, recuerde que el indicar los modelos NO es decir marcas, solo es parte de las especificaciones tecnicas.

answer: ESTIMADO OFERENTE POR FAVOR REMITIRSE A ACTA No. 001 DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Estimados, por favor informar, Cuál es la prevalencia en bar que hay en la planta presente en la boca de expulsión de cada bombeo?.

description: EGU: ADQUISICIÓN DE BOMBAS DEL SISTEMA DE RECEPCION DE ACEITE Y COMBUSTIBLE DE LA CENTRALSANTA ELENA III - PRD

VILLACIS ARREAGA ELSY CONSUELO

streetAddress: BARRIO PUERTO HONDO CALLE PRIMERA Y SAN JOSE A UN KILOMETRO DE LA COMPAÑIA HOLCIM SOLAR 13 TARQUI

legalName: VILLACIS ARREAGA ELSY CONSUELO

YERSCOMMERCE S.A.

region: SANTA ELENA

locality: LA LIBERTAD

streetAddress: AV. 42 E CALLE 13 Y 14 SN LA LIBERTAD

legalName: YERSCOMMERCE S.A.

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INGENIERIA SERPRODIN S.A.

MASTERSOLUTION S.A.

streetAddress: CALLE LA HIGUERA AV ELOY ALFARO E-6 COMITE DEL PUEBLO

legalName: MASTERSOLUTION S.A.

title: Subasta

status: terminated


description: OTROS ACEITES PESADOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y ACEITES PESADOS OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO LOS CRUDOS).

description: EN BASE A RESOLUCION NO. EGU-RES-0333-20, SUSCRITA POR EL GERENTE DE UNIDAD EN SU ARTICULO 2 RESUELVE ADJUDICAR LA CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO AL PROVEEDOR LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA, TITULAR DEL R.U.C. NÚMERO 0991231366001

title: ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, OTROS ACEITES PESADOS DE PETROLEO, ACEITES PESADOS OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO CRUDOS) Y PREPARADOS PESADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 7O porciento DE SUPESO DE

title: SIE-CELEGU-024-20-238940

answer: Buenas se adjunta convalidacion

description: Se solicita que el oferente amplíe la información sobre las especificaciones técnicaspresentadas en su oferta en el Formulario 1.6. COMPONENTES DE LOS BIENES OSERVICIOS OFERTADOS.

answer: Buenas tardes se adjunta convalidacion

description: Se solicita que el oferente amplíe la documentación de soporte presentada en su oferta con respecto al Formulario 1.7 Experiencia del Oferente, considerando lo estipulado en los pliegos y en solicitud de inicio de proceso No. EGU-SCO-0165-20 página 11 Y 12, en relación a la documentación para acreditar experiencia especifica.

description: EGU: ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS PARA LAS UNIDADES TV-2, TV-3 Y TG-4 DE LA CENTRAL GONZALO ZEVALLOS - PRD

ANDRADE GUZMAN EDISON MAURICIO

streetAddress: VÍA AL VALLE  S/N VALLE

legalName: ANDRADE GUZMAN EDISON MAURICIO

ALVARADO BARDI PLUTARCO ANTONIO

streetAddress: AV. AMERICAS JUAN TANCA MARENGO S/N TARQUI

legalName: ALVARADO BARDI PLUTARCO ANTONIO

NARVAEZ MALDONADO CARLOS ARTURO

streetAddress: SOLAR 20 TARQUI

legalName: NARVAEZ MALDONADO CARLOS ARTURO

ARMAS ESPINOZA BRYAN STEVEN

locality: DAULE

streetAddress: VIA GUAYAQUIL SANTA LUCIA KM 48 SOLAR 1 DAULE, CABECERA CANTONAL

legalName: ARMAS ESPINOZA BRYAN STEVEN

ARTEAGA GOYA JORGE LUIS

streetAddress: SOLAR 5 TARQUI

legalName: ARTEAGA GOYA JORGE LUIS

locality: DURAN

streetAddress: CUENCA GUILLERMO DAVIS 602 ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

UKOIL S.A.

streetAddress: AVE JUAN TANCA MARENGO KM 4.5 S/N NA GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: UKOIL S.A.

IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

region: LOJA

locality: LOJA

streetAddress: AV. UNIVERSITARIA CELICA Y GONZANAMA SN SANTIAGO

legalName: IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.

title: Subasta


description: GASES RAROS: ARGÓN, HELIO, OZONO, KRIPTÓN, NEÓN, XENÓN (EXCEPTO LOS ISÓTOPOS RADIACTIVOS), ETC.

description: DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE ADJUDICACION EGU-RES-0319-20 SE PROCEDE CON LA ADJUDICACION DE PROCESO

title: HIDROGENO, NITROGENO, OXIGENO, ANHIDRIDO CARBONICO Y GASES RAROS; COMPUESTOS OXIGENADOS INORGANICOS  DE ELEMENTOS NO METALICOS N.C.P.

title: SIE-CELEGU-025-20-238940

answer: Estimado oferente, la recepción de la oferta se realizará acorde a lo establecido en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, acapite VI.-Formas de entrega y recepción de ofertas y a lo señalado en la ?Observaciòn? de las pàginas 16 y 17 del pliego de proceso.

description: estimada entidad por favor indicar la forma de presentación de la oferta de acuerdo a la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C del 27 de octubre en donde en su numeral 7.1.1. "En lo que respecta a las formas de entrega y recepción de ofertas, se debe recordar que es responsabilidad y atribución exclusiva de la entidad contratante establecer en los respectivos pliegos, la forma y/o canales de presentación de las ofertas, a efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 24.1 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP. Para lo cual se observará los argumentos desarrollados en el acápite VI del presente oficio circular"... gracias

answer: Estimado oferente, remitirse a la pagina 5 hasta la pagina 13 del pliego en el cuadro de cantidades y de especificación técnica. El proveedor suministrara en préstamo todos los cilindros como parte del servicio acontratarse, la cantidad de cilindros a suministrar en calidad de préstamo deberá estar acorde a la cantidad de gases requeridos y/o suministrados.

description: Que cantidad de cilindros el proveedor necesita suministrar para su operación en TV2, y TV3 cantidades por cada gas y cada punto.

answer: Estimado oferente, la fecha tentativa seria a partir de diciembre del presente año, según la vigencia del actual contrato.

description: Cuáles serían las fechas tentativas para la entrega del He G.6 y que cantidades?.

answer: Estimado oferente, Los cilindros tienen un tamaño estandar comercial, y la capacidad esta predeterminada según el gas.

description: Si la capacidad del gas en los cilindros es mayor o menor al solicitado en los pliegos va haber algún inconveniente?

answer: Estimado oferente, la factura debe ser emitida según las unidades descritas en el numeral 2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia desde la página 5 hasta la página 13 de pliego de proceso.

description: Si la factura emitida refleja Unidad de cilindro y no m3 va haber algún inconveniente?

answer: Estimado oferente, El suministro de Nitrógeno Líquido se realizará en cilindros según los estándares para cilindros industriales usados comercialmente.

description: El suministro de Nitrógeno Líquido lo necesitan al granel ?Deward? o en envases ?Termos?

answer: Estimado oferente, la factura debe ser emitida según las unidades descritas en el numeral 2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia desde la página 5 hasta la página 13 de pliego de proceso.

description: Si la factura emitida sale con una descripcion diferente a la indicada en la solicitud de compra, existira algun inconveniente.

answer: Los oferentes deberán de presentar sus ofertas según lo estipulado en el acápite VI del oficio circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de octubre del 2020, relacionado al ?Uso de firma electrónica en relación a la Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2020-106, publicada en la Edición Especial del RegistroOficial Nro. 832, de 29 de julio de 2020?.

description: ACLARACION

description: EGU: ADQUISICION DE GASES Y CONSUMIBLES DE SOLDADURAS PARA LAS UNIDADES TV-2 Y TV-3 DE LA CENTRAL GONZALO ZEVALLOS - PRD

INDURA ECUADOR S.A.

streetAddress: AV. EL CENACULO  S/N PASCUALES

legalName: INDURA ECUADOR S.A.

DIONO S.A.

streetAddress: DR. LUIS ORRANTIA A. BUCARAM SOLAR 25 TARQUI

legalName: DIONO S.A.

SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.

streetAddress: CARRETERO DURAN TAMBO KLM 11 VIA DURAN TAMBO A 300M DEL PEAJE S/N ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.

title: Subasta


description: CONTROL DE CALIDAD Y ANALISIS DE LABORATORIO PARA INDUSTRIA PETROLERA

description: SERVICIOS SUMINISTRADOS POR LABORATORIOS ESPACIALES

description: Por cumplir con los requisitos normativos delprocedimiento

title: SERVICIOS DE TRANSPORTE POR VIA ESPACIAL

title: SIE-CELEGU-027-20-238940

answer: Estimado oferente: En la sección I Convocatoria en el punto 3 de las condiciones generales y en la Nota 4 de las observaciones de la sección IV Evaluación de las ofertas técnicas, se solicitó revisar el ANEXO FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS, adjunto en el pliego.Se adjunta a la presente acta el ANEXO FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS.

description: buenas tardes, en vista de algunas discrepancias por la forma de presentar la oferta en otros procesos pregunto puntualmente:  la oferta se entrega solo a travez del protal  incluida la imresion del iuhsy firmada electronicamente ? se debe o no enviar por mail al encargado del proceso sumilada y foliada o por we tranfer? gracias

answer: Estimado oferente: se deberá entregar conforme lo establecido en los pliegos en la sección productos o servicios esperados ?aReportes de cada monitoreo por cada Central, tres 3 copias en medio impreso y una 1 copia en medio magnético. bLos reportes deben contener la dirección de la Central, ubicación de punto de muestreo, comparación con los límites correspondientes a cada descarga, se debe indicar en el reporte la tabla y la norma con la que se comparan los límites. cResultados de cada uno de los parámetros especificados en los términos de referencia. Muestreo oportuno en la fecha indicada por Electroguayas, misma que será comunicada al menos cinco 5 días antes.?. Adicionalmente, los reportes deberán ser enviados por medio electrónico y con firma electrónica.

description: en sus TDR indican que debe entregarse los informes con firma y de modo impreso, pero ahora todo se estila todo por medio electronico y con firma electronica y por medio elecronicos. se aceptan los informes solo con firma electronica ?

answer: Estimado oferente: para los directores, analistas se deberá cumplir con lo estipulado en los pliegos en la sección 4.1.3 personal técnico mínimo ?Ingeniero Químico o Ambiental o Biólogo. Se deberá presentar hoja de vida actualizada del personal técnico propuesto y, en caso de personal técnico ecuatoriano para el cual se solicite título de tercer nivel, se deberá presentar copia del título o impresión de la información proporcionada por la página web del Senescyt. En el caso de personal extranjero se deberá presentar una copia simple del título o certificado similar enel país de origen.? Además se aceptará químicos farmacéuticos que cumplan con la experiencia solicitada en los pliegos.

description: Buenso dias en sus pliegos seccion 4.1.3 personal, estan dejando d elado la titulacion que mas trabaja en los laboratorios tanto como directores y como analistas como son lo quimicos, quimicos farmaceuticos, favor no limitar la participacion y aceptar otros stitulos afines.

answer: Estimado oferente: para el equipo mínimo pH metro, se deberá cumplir con las características solicitadas en los pliegos en el punto 4.1.2 ?Equipo para la medición de pH in situ, de fácil calibración en campo, con un rango de medición de pH 4 a 10. Para el equipo mínimo requerido, el oferente deberá presentar la siguiente documentación que respalde la disponibilidad del mismo: REVISAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA ANEXOS A LOS PLIEGOS.?

description: buenos dias, en 4.1.2 equipos , # 1 inican un pH metro de facil calibricon en campo.... se debe aclarar que los equipos salen calibrados de las instalaciones y se ajustan en campo NO SE CALIBRAN favor corregir el termino que puede llevar a gravisimos errores conceptuales y de interpretacion.

answer: Estimado oferente: remitirse y a los pliegos, se deberá cumplir con lo solicitado en el punto 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico: ?El Director Técnico deberá presentar como mínimo 4 experiencias en laboratorios que realicen Muestreo y análisis de Aguas Residuales y de Suelo a centrales de generación termoeléctrica que hayan sido obtenidas dentro de los últimos 5 años, El Analista deberá presentar como mínimo 4 experiencias en laboratorios que realicen Muestreo y  análisis de Aguas Residuales y de Suelo a centrales de generación termoeléctrica que hayan sido obtenidas dentro de los últimos 5 años. El Técnico de Muestreo deberá presentar como mínimo 4 experiencias en laboratorios que realicen Muestreo y  análisis de Aguas Residuales y de Suelo a centrales de generación termoeléctrica que hayan sido obtenidas dentro de los últimos 5 años.?FAVOR REVISAR EL ACTA 001 PREGUNTAS,  RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: buenos dias, en tema de experiencias del personal tecnico, podrian explicar porque o cual es la diferencia para uds en dirigir, hacer analisis o muestrear en termoelectricas que en cualquir otro sistema de generacion electrica ??? varian resultados,,??? hay mas error ??? para que soliciten esa experieinca? eso se puede interpretar como dirgiri el proceso,,, es una lastima que no se respete los pricipios consagrados en la participacion de compras publicas..

answer: Estimado oferente: No es lo mismo, por favor remitirse a los pliegos, solicitado en el punto 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico: ?El Director Técnico deberá presentar como mínimo 4 experiencias en laboratorios que realicen Muestreo y análisis de Aguas Residuales y de Suelo a centrales de generación termoeléctrica que hayan sido obtenidas dentro de los últimos 5 años, El Analista deberá presentar como mínimo 4 experiencias en laboratorios que realicen Muestreo y  análisis de Aguas Residuales y de Suelo a centrales de generación termoeléctrica que hayan sido obtenidas dentro de los últimos 5 años. El Técnico de Muestreo deberá presentar como mínimo 4 experiencias en laboratorios que realicen Muestreo y  análisis de Aguas Residuales y de Suelo a centrales de generación termoeléctrica que hayan sido obtenidas dentro de los últimos 5 años.? y con lo solicitado en el punto 4.1.4 Experiencia General y Específica Mínima REVISAR ACTA 001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: buenso dias en experiencias especificas para el laboratorio se pide 1 experiencia para el perosnal 5???no les parece que debe se rla misma cantidad , como que no es logico...

answer: Estimado oferente:El laboratorio tiene que tener la acreditación del SAE para todos los parámetros de monitoreo, en caso que el laboratorio no tenga acreditado todos los parámetros de monitoreos, estos pueden ser subcontratados y deberá adjuntar la acreditación del SAE del laboratorio con el que se va a subcontratar, además la subcontratación no podrá superar el 30% del monto del contrato reajustado. Para subcontratar deberá de cumplir con lo estipulado en la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública, en el artículo 79.

description: Los laboratorios ISO 17025 pueden contar con certificación pero no significa que estén acreditados en la totalidad de ensayos por ejemplo sabor, olor entre otros, bajo este contexto confirmar los siguiente. Por favor confirmar el porcentaje de acreditación mínima que debe tener el laboratorio en el proyecto?

answer: Estimado oferente: Los laboratorios deben de tener acreditación del SAE para todos los parámetros de monitoreo solicitados en los pliegos en los anexos ?Parametros a medir aguas residuales en manten, Parametros y puntos a medir aguas y suelos adic, Parametros y puntos de monitoreo de aguas resid, Parametros y puntos de monitoreo de Suelos?

description: Los laboratorios ISO 17025 pueden contar con certificación pero no significa que estén acreditados en la totalidad de ensayos por ejemplo sabor, olor entre otros, bajo este contexto confirmar los siguiente. Por favor confirmar los parámetros mínimos acreditados que debe tener el laboratorio en el proyecto?

answer: Estimado oferente: Se deberá cumplir con lo estipulado en los términos de referencia en el punto 7.4 experiencia mínima del personal técnico,que en la parte pertinente establece: ?Para el caso de la EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO: Se reconocerá también la experiencia adquirida en relación de dependencia en los siguientes casos: Certificado emitido por el empleador sea éste persona natural o jurídica si es sector privado. Certificado emitido por el funcionario competente de la Entidad Contratante si es sector público. La persona jurídica podrá acreditar la experiencia del personal técnico solo mientras este personal se mantenga laborando en ella. El oferente deberá adjuntar el detalle de historia laboral del IESS del personal propuesto. En ambos casos se hará constar su participación definiendo el cargo desempeñado como empleado privado o servidor público, en la ejecución del o los servicios, así como también REVISAR ACTA 001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: En los TDR indica que la Experiencia del personal técnico por medio de Certificado del empleador, solicitan que para evidenciar que el personal se encuentra laborando en ella se debe adjuntar el historial del IESS, bajo este contexto, Confirmar si la empresa puede proporciona el aviso de entrada del IESS y las planillas del IESS actuales, en el cual se certifica la fecha de ingreso del personal y que en la actualidad el trabajador está asegurado y que continua trabando con nosotros?, por lo que la información del Historial del IESS es exclusivo de cada afiliado y nosotros como empleadores NO tenemos acceso a dicha información.

answer: Estimado oferente: para este proceso de contratación se requiere un equipo para determinar DQO demanda química de oxígeno, que tenga un rango de medición de al menos 150 - 75000 mg/l.

description: En los TDR en el apartado 1.8 "Personal, Equipos de trabajo y recursoa", en este solicitan un equipo para medir Oxígeno disuelto, pero en el apartado 7.2 "Equipos mínimos" del mismo documento solicitan un equipo para determinar DQO, Por favor confirmar el equipo que necesitan para este proyecto?

answer: Estimados oferentes:Para la presentación de las ofertas, sírvanse revisar el ANEXO FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS.Los reportes solicitados en los pliegos en la sección productos o servicios esperados deberán ser enviados por medio electrónico y con firma electrónica. Para el personal técnico mínimo 1 y 2 se aceptarán la titulación de químicos farmacéuticos, que cumplan con la experiencia solicitada en los pliegos.

description: ACLARACION

description: EGU SERVICIO DE MONITOREO AGUAS RESIDUALES Y SUELO PARA LAS CENTRALES CGZ CAS CAT CTT CEG CSEII CSE III - GAMB

mainProcurementCategory: services

ELICROM CIA. LTDA.

streetAddress: PRIMERA  SOLAR 10 TARQUI

legalName: ELICROM CIA. LTDA.

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

ALS ECUADOR ALSECU S.A.

streetAddress: DE LOS EUCALIPTOS DE LOS CIPRESES E3-23 COMITE DEL PUEBLO

legalName: ALS ECUADOR ALSECU S.A.

title: Subasta


description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS

description: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS ELECTRONICOS

name: SOLUCIONES DE INGENIERIA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A.

description: EN BASE A RESOLUCION Nro. EGU-RES-0019-21, SUSCRITO POR EL GERENTE DE UNIDAD, EN SU ARTICULO 2 RESUELVE ADJUDICAR LA CONTRATACION DEL PROVEEDOR SOLUCIONES DE INGENIERÍA AMBIENTAL SOLUCIONING S.A. CON RUC 1792461014001

title: OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P.

title: SIE-CELEGU-029-20-238940

answer: Estimado oferente, en referencia al requerimiento en la experiencia del personal técnico mínimo del numeral 7.3 de TDR Si se puede presentar como personal técnico mínimo a un Ing. en Robótica con formación de eléctrica, electrónica y control, siempre y cuando se dé cumplimiento a lo establecido en los pliegos de acuerdo a la sección 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico.

description: Estimada Comisión Técnica, para el caso de la experiencia del personal técnico mínimo. numeral 7.3 de TDR. Se puede presentar como Técnico a un Ing. en Robótica con formación de eléctrica, electrónica y control? Que nos parece que será de mayor utilidad en el proyecto.

description: EGU SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE GASES DE COMBUSTION CENTRAL TERMICA TRINITARIA GAMB

streetAddress: PANAMERICANA NORTE CAMINO A LLACAO SN LLACAO

streetAddress: LUIS FELIPE BORJA CHARLES DARWIN N9-505 CONOCOTO

title: Subasta


description: SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIQUIDOS PELIGROSOS (TOXICOS, CORROSIVOS, REACTIVOS, INFLAMABLES O PATOLOGICOS) POR INCINERACION, ALMACENAMIENTO O PARA RELLENAR TERRENOS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD QUIMICA

name: ASFALTOS, DISEÑOS Y SERVICIOS A.D.S. DEL ECUADOR S.A.

description: SE ADJUDICA EL PROCESO ACORDE A LO INDICADO EN LA RESOLUCION DE ADJUDICACION CELEC EP-EGU-RES-0264-20

title: SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DESECHOS PELIGROSOS

title: SIE-CELEGU-034-20-238940

answer: Por favor regirse a lo determinado en los TDR, 4. METODOLOGÍA DE TRABAJO, Para el desalojo de los desechos sólidos peligrosos: ?..La contratista deberá suministrar 250 tambores metálicos de 55 galones, en un plazo máximo de 15 días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, los mismos que deberán ser distribuidos de la siguiente manera...

description: Para el estudio de mercado, se consideró que la contratista debería de proporcionar tambores metálicos para cada central, esto ya no  aplicaría?

answer: Los Residuos se encuentran debidamente almacenados en las bodegas temporales de desechos de cada Central dispuestos en tambores de 55 galones y sacos a excepción de Ladrillo refractarios, revisar en TDR, 4. METODOLOGÍA DE TRABAJO, Para el desalojo de los desechos sólidos peligrosos: ??Durante la ejecución del contrato, el material que se encontrare disperso fuera de tambores, como son lanas de vidrios y/o ladrillos refractarios que deban ser recolectados, y envasados en tambores o en sacos, será responsabilidad de la contratista durante toda la ejecución del contrato determinando que. El volumen total de los. desechos dispersos durante toda la ejecución del contrato no será superior a 20 toneladas.

description: Los desechos sólidos se encuentran debidamente almacenados y etiquetados, listos para su recolección y transporte?

answer: Las cenizas son residuos productos de la combustión del Fuel Oil 4A. estas cenizas se obtienen durante el mantenimiento de los generadores de vapor que utilizan este combustible.

description: El código ?E.38.03 Cenizas de fondo de la cámara de combustión generadas por el proceso de incineración?, generado en las centrales,  de qué proceso  de incineración provienen?

answer: No se cuenta con caracterización de estas cenizas, sin embargo, deben considerarse que son subproductos de la combustión del Fuel Oil 4A.

description: Sería posible que nos compartan alguna caracterización realizada a estas cenizas, código de desecho E.38.03

answer: Electroguayas no cuenta con aceites dieléctricos con concentración mayor a 50 ppm de PCBs, por lo que se pueden gestionar localmente su tratamiento o disposición final. Si en el transcurso del contrato se generara este tipo de aceites dieléctricos con concentración mayor a 50 ppm de PCB, no serán parte de este contrato, por lo que la contratista no tendrá que realizar ninguna gestión.

description: En Ecuador no existe una empresa autorizada para la disposición final de aceites dieléctricos con PCB 50 ppm, en este caso, se espera la cotización para transfronterización?

answer: En la actualidad no se cuenta con aceites dieléctricos con concentración mayor a 50 ppm de PCBs.

description: Qué cantidad de aceites dieléctricos con PCB 50 ppm se tienen en cada central?

answer: Revisar en los TDR, 4. METODOLOGÍA DE TRABAJO, Los residuos líquidos generados en las centrales pueden ser: Se debe considerar que en Cada Central se maneja los siguientes tipos combustibles y/o aceites:Lodos de centrifugado de Fuel Oíl,aguas oleosas, aceites usados que pueden estar mezclados con agua, aguas residuales contaminadas con hidrocarburo. Desechos de centrifugación de Fuel Oíl. Lodos de centrifugado de combustible Diesel. Aceites lubricantes usados. Aceites dieléctricos sin contenido de PCBs. Productos químicos en estado líquidos fuera de especificación y/o caducados

description: Qué desechos líquidos se transportarán en el autotanque?

answer: Los residuos líquidos se determinan y se pagan por volumen en unidades de Galón.

description: Adicional a la balanza que solicitan como equipo mínimo, se consulta si en las instalaciones de cada central disponen de balanza de piso para calcular el peso retirados en el tanquero y autotanque?

answer: Se cuenta con montacargas en cada Central para los respectivos desalojos.

description: En cada central de la presente licitación, cuentan con montacargas?

answer: Se aclara que por ser este un tema de mucha trascendencia, dentro de las centrales se aplican protocolos de bioseguridad, el cual determina, que todos los contratistas deben presentar al ingreso un certificado de COVID-19, el mismo que tendrá vigencia sólo por un mes. Adicionalmente se deberán someter a la toma de temperatura, uso de mascarilla y distanciamiento social.

description: Por temas de la pandemia por COVID-19, tienen algún requerimiento adicional o específico para el personal que asista a las recolecciones?

answer: De acuerdo a los especificado en los TDR, numeral 4. METODOLOGÍA DE TRABAJO, Electroguayas deberá notificar a la contratista a través del envío de un correo electrónico con al menos cuatro 4 días calendario de anticipación para la ejecución del servicio contratado conforme a lo siguiente:??.. es decir una vez comunicado, el servicio se debe dar como máximo en 4 días calendario.

description: Indican que se avisará con 48 días de anticipación  para solicitar el servicio, es decir, en esas 48 horas ya deberíamos de dar atención  a su requerimiento?

answer: Para la entrega de los informes no se cuenta con un formato determinado, sin embargo el informe del contratista debe contener al menos: Central de la que se desalojó, Cantidad desalojada, Clave de manifiesto, Certificado de destrucción, Tratamiento o disposición dada al desechos, Código del desechos sólidos o líquido desalojado, Fecha de desalojo, Chofer y placa de vehículo utilizado para el transportedesde la central hasta las instalaciones del Gestor.

description: Cuentan con algún  formato para la presentación  del informe de cada desalojo?

answer: Se aclara que se requiere un 1 sólo conductor, el mismo que deberá cumplir con el requerimiento especificado en el Anexo EGU-SCO-0153-20 en la página 21, numeral 5. INTEGRIDAD DE LA OFERTA - Otros parámetros resueltos por la entidad, en el cual se solicita, entre otros: el Certificado de aprobación del curso para transportista de desechos peligrosos.

description: Por favor confirmar la cantidad de choferes y personal de apoyo que se requiere para esta contratación, ya que dichas cantidades varían en los TDR con el Pliego

answer: Por favor revise en la pestaña archivos del proceso, el archivo se llama? Términos deReferencia?, el cual se encuentra dentro de módulo ushay como anexo al pliego deproceso.

description: Por favor adjuntar los términos de referencia del contrato, ya que en los archivos no está disponible.

answer: De acuerdo a lo especificado en los en los TDR, numeral 3. ALCANCE .- LasCentrales en las que se debe ejecutar los servicios requeridos en los presentestérminos de referencia, son : lng. Gonzalo Zevallos, ubicada en Km. 7  vía a laCosta ,Trinitaria, ubicada en Cooperativa Santiaguito Roldas Dr. Enrique García,ubicada en el Km. 16  vía a Daule, Santa Elena II y Santa Elena III, ubicadas en Km.4  vía Santa Elena-Ancón Central Anibal Santos y Álvaro Tinajero, ubicadas en elkm 7  vía a la Costa. Pero cabe mencionar que si se diera el caso que la EmpresaGestora no identificara el sitio del desalojo se conminará directamente con losespecialistas de Gestión ambiental para su direccionamiento y facilidad logística deldesalojo.

description: Por favor su ayuda indicando las coordenadas de cada una de las Centrales  donde se deberán recolectar los desechos.

answer: Las Centrales cuentan con los protocolos de Bioseguridad, y respecto a los desechosBiopeligroso son producto de la atención de primeros auxilios únicamente.

description: Los desechos biopeligrosos podrían tener relación con la atención a pacientes COVID-19? De ser así detallar como se está realizando su embalaje, etiquetado y almacenamiento.

answer: Si, las cantidades indicadas en el numeral 6 de los Términos de referencia son el totalde lo que se deberá evacuar durante el plazo del contrato, tomando en consideraciónlas necesidades y frecuencias de cada Central.

description: Las cantidades indicadas en el numeral 6 de los Términos de referencia son el total de lo que se deberá evacuar durante el plazo del contrato?

answer: Las cantidades de generación de desechos peligrosos son las indicadas en lostérminos de referencia de la solicitud de inicio de proceso anexo EGU-SCO-0153-20en la sección 2 Certificados de destrucción ?tabla de volúmenes estimados para losdesalojos.? y en referencia a las cantidades de desechos por códigos es importantemencionar que las cantidades y tipos de desechos por códigos de desechos,dependen del requerimiento de cada Central.Y de acuerdo a lo especificado en los en los TDR, numeral 3. ALCANCE .- LasCentrales en las que se debe ejecutar los servicios requeridos en los presentestérminos de referencia, son : lng. Gonzalo Zevallos, ubicada en Km. 7  vía a la Costa,Trinitaria, ubicada en Cooperativa Santiaguito Roldas, Dr. Enrique García, ubicada enel Km. 16  vía a Daule, Santa Elena II y Santa Elena III, ubicadas en Km. 4  víaSanta Elena-Ancón Central Anibal Santos y Álvaro Tinajero, ubicadas en el km 7 vía a la Costa.

description: De acuerdo a lo indicado en el Anexo 1, por favor detallar la cantidad de desechos por código y locación a evacuar durante el plazo del contrato.

answer: De acuerdo a lo especificados en los TDR, 4. METODOLOGÍA DETRABAJO .....Para el desalojo de los residuos líquidos y lodos peligrosos el proveedordeberá contar con bombas de succión y descarga, capaces de evacuar 10000 galonesde desechos líquidos peligros en un tiempo no mayor a cuatro horas, esto aplica paratodas las centrales de Electroguayas Ing. Gonzalo Zevallos, Trinitaria, Dr. EnriqueGarcía, Santa Elena II y III, Anibal Santos y Álvaro Tinajero. Pg. 3

description: Confirmar si se requiere de bomba para realizar trasvase de algún desecho líquido.

answer: De acuerdo a lo especificados en los TDR, 4. METODOLOGÍA DE TRABAJO, Losresiduos líquidos generados en las centrales pueden ser:, Se debe considerar que enCada Central se maneja los siguientes tipos combustibles y/o aceites: Lodos decentrifugado de Fuel Oíl,aguas oleosas, aceites usados que pueden estar mezcladoscon agua, aguas residuales contaminadas con hidrocarburo. Desechos decentrifugación de Fuel Oíl. Lodos de centrifugado de combustible Diesel. Aceiteslubricantes usados. Aceites dieléctricos sin contenido de PCBs. Productos químicos enestado líquidos fuera de especificación y/o caducados.

description: Qué desechos se encuentran en estado líquido?

answer: Por favor regirse de acuerdo a lo especificado en los TDR, numeral 7. PERSONALTÉCNICO/EQUIPO DE TRABAJO/RECURSOS .- Equipo mínimo Pg. 6

description: Para el equipo mínimo se puede presentar la documentación vehículo tipo vacuum en lugar del autotanque y del tanquero?

answer: Si se diera el caso que en alguna Central se contara con desechos de suelocontaminados, los mismos se encontraran dispuestos en tanques metálicos de 55galones.

description: Cómo se encuentran almacenados los suelos contaminados y cómo se van a entregar los mismos?

answer: Si se diera el caso que en alguna Central se contara con desechos de suelocontaminados, los mismos se encontraran dispuestos en tanques metálicos de 55galones.

description: Se requiere de maquinaria para remover los suelos contaminados? De ser así confirmar si está podría ser provista por la Contratante o está a cargo de la Contratista.

answer: El formato es el siguiente:Tipo de desechos Unidad Costo Unitario Costo total . Ver acta de preguntas y respuestas

description: Según lo indicado en el numera 6 de los TDRs por favor enviar el formato en el cual se debe presentar el detalle de los precios.

answer: Estimado oferente, la oferta podrá ser presentada de acuerdo a lo indicado en el pliegode proceso en Observaciones, Nota 3 en las páginas 10 y 11 en el pliego de proceso.

description: Se puede enviar la oferta a través de la plataforma WE-TRANSFER, para así evitar fallos en el envío de varios correos debido a su tamaño?

answer: No se puede indicar la frecuencia para estimar los viajes, ya que esto depende de la generación o despacho del CENACE. Por esto en el numeral 4 de los términos de referencia se establece: Electroguayas deberá notificar a la contratista a través del envío de un correo electrónico con al menos cuatro 4 días calendario de anticipación para la ejecución del servicio contratado conforme a lo siguiente: Para el desalojo de los residuos líquidos y lodos peligrosos:? Cuando existan residuos líquidos en una cantidad mayor a cinco mil 5000galones? en las Centrales de Santa Elena II, Santa Elena III, Enrique García, ÁlvaroTinajero y Aníbal Santos y,? Cuando existan residuos en una cantidad mayor a dos mil quinientos 2500galones en las Centrales Gonzalo Zevallos y Trinitaria.

description: Cuál es la frecuencia estimada de recolección durante el plazo del contrato ej.  1 vez al mes? Ya que de esto dependerá la cantidad de viajes a realizarse y por ende el costo del servicio.

answer: Considerar lo establecido en el numeral 7 de los Términos de Referencia, que se indica un 1 chofer, el cual debe cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico.

description: Confirmar si se requiere 1 o 2 choferes para el servicio.

answer: En los pliegos, nota 3 del numeral 4.1.1 de la integridad de la oferta se especifica que: ?Para el caso del sector privado se deberá presentar: factura y retención avalada mediante un certificado emitido por la persona autorizada funcionario de nivel de Gerencia o Representante Legal de la Empresa Contratante, por la persona natural contratante o por algún delegado autorizado adjuntar delegación. El certificado que avala la experiencia deberá contener la siguiente información: fecha de emisión, razón social y número de RUC de la persona natural o jurídica que emite el certificado,dirección, monto, número de teléfono y objeto del contrato. Los certificados de trabajo deben contener la siguiente información: fecha de emisión, razón social y número de RUC de la persona natural o jurídica que emite el certificado, período laboral o plazo de ejecución, dirección, monto, número de teléfono y objeto d el contrato además junto con el certificado deberá ADJUNTAR la factura VER ACTA PREG Y

description: Por favor detallar con que documentos debe acreditarse la experiencia general y específica del oferente para contratos del SECTOR PRIVADO.

answer: En los pliegos, numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, se establece:Que debe ser un solo proyecto y se especifica el monto y temporalidad para laexperiencia general y específica.

description: Se puede acreditar el monto total de la experiencia general y específica con la presentación de uno o más contratos? De ser así indicar el monto mínimo por contrato.

answer: El procedimiento médico y de bioseguridad para ingreso de proveedores a las instalaciones de Electroguayas es el siguiente:Area medica y Area de Seguridad Industrial. Ver más en Acta de preguntas y respuestas.

description: Por favor enviar los protocolos COVID para el ingreso a las locaciones ya que es necesario conocer los requerimientos en relación a la periodicidad de pruebas rápidas y pruebas PCR

answer: En los pliegos, nota 3 del numeral 4.1.1 de la integridad de la oferta se especifica que:?Para el caso del sector privado se deberá presentar: factura y retención avaladamediante un certificado emitido por la persona autorizada funcionario de nivel deGerencia o Representante Legal de la Empresa Contratante, por la persona naturalcontratante o por algún delegado autorizado adjuntar delegación. El certificado queavala la experiencia deberá contener la siguiente información: fecha de emisión, razónsocial y número de RUC de la persona natural o jurídica que emite el certificado,dirección, monto, número de teléfono y objeto del contrato. Los certificados de trabajodeben contener la siguiente información: fecha de emisión, razón social y número deRUC de la persona natural o jurídica que emite el certificado, período laboral o plazode ejecución, dirección, monto, número de teléfono y objeto del contrato además juntocon el certificado deberá ADJUNTAR la factura y retención

description: Es posible presentar Contratos junto con sus respectivas Actas de Entregas-Recepción definitivas o únicas en el Sector Privado, para acreditar la experiencia especifica y general solicitada en el Pliego?

answer: Estimado oferente, si la oferta y formularios se firman electrónicamente no necesitaestar sumillada, más si debe venir numerada todas las páginas.

description: De acuerdo a lo establecido en el Pliego del proceso, numeral I. Condiciones Particulares, Sección I Convocatoria, numeral 3, como alternativa para la presentación de la oferta ante la situación de emergencia sanitaria que está atravesando el Ecuador, se refiere la presentación de la oferta por correo electrónico con archivos en formato pdf formularios de la oferta firmado y sumillado.  Se consulta, sin embargo, si en el caso de que el oferente cuente con firma electrónica y proceda a la firma electrónica de su oferta, es necesaria la impresión de los formularios de la oferta, para la colocación de una sumilla a los mismos o si la sumilla puede ser omitida.

answer: Estimado Oferente, si se han receptado ofertas de formafísica en otros casos, si desea puede enviarla de esta manera con las condiciones yplazo establecidos en el cronograma del pliego.Adicional cabe mencionar que las ofertas podrán ser presentadas tanto físicas comoelectrónicas de acuerdo a lo indicado en Observaciones, Nota 3 en las páginas 10 y 11en el pliego de proceso. En caso de ser enviadas de manera electrónica por víawetransfer se considerará como hora de recepción de la oferta, la hora y fecha que seregistre o evidencie en el correo institucional de CELEC EP.

description: De acuerdo a lo establecido en el Pliego del proceso, numeral I. Condiciones Particulares, Sección I Convocatoria, Considerando que la presentación de ofertas se hará de manera electrónica, tanto a través de la presentación en Portal de Compras Públicas como a través del envío al correo electrónico descrito en los pliegos, se consulta si se considera como ?comprobante de recepción de la oferta? el soporte del correo electrónico de salida del remitente, donde conste la dirección de correo electrónica descrita en el pliego, fecha y hora del envío, o cómo podrá obtenerse esta certificación de recepción de la misma, ya que no será posible obtener esta certificación de recibos o sobres físicos de ofertas.

answer: En los pliegos, nota 3 del numeral 4.1.1 de la integridad de la oferta se especifica que:?Para el caso del sector privado se deberá presentar: factura y retención avaladamediante un certificado emitido por la persona autorizada funcionario de nivel deGerencia o Representante Legal de la Empresa Contratante, por la persona naturalcontratante o por algún delegado autorizado adjuntar delegación. El certificado queavala la experiencia deberá contener la siguiente información: fecha de emisión, razónsocial y número de RUC de la persona natural o jurídica que emite el certificado,dirección, monto, número de teléfono y objeto del contrato. Los certificados de trabajodeben contener la siguiente información: fecha de emisión, razón social y número deRUC de la persona natural o jurídica que emite el certificado, período laboral o plazode ejecución, dirección, monto, número de teléfono y objeto del contrato además juntocon el certificado deberá ADJUNTAR la factura y retención ...

description: En la sección IV, Evaluación de las ofertas técnicas, indica los requisitos para avalar la  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL OFERENTE, se consulta si es valido  presentar: contratos, factura y retenciones, o es obligatorio la presentación del  certificado emitido por el funcionario de nivel de Gerencia o Representante Legal de la Empresa Contratante.

answer: La información que está en los términos de referencia, SIPC, pliegos, son claras ysuficientes para presentar la oferta, sin embargo, si algún oferente desea realizar unavisita, deberá cumplir con el procedimiento médico y de bioseguridad para ingreso deproveedores a las instalaciones de Electroguayas, tal como se responde en lapregunta 30 de la presente acta.

description: Se podría realizar una visita a las instalaciones para conocer los centros de acopio y formas de almacenamiento? De ser el caso, indicar las personas de contacto y horarios de atención.

answer: Se aclara que se requiere un 1 sólo conductor, el mismo que deberá cumplir con el requerimiento especificado en el Anexo EGU-SCO-153-20 en la página 21, numeral 5. INTEGRIDAD DE LA OFERTA - Otros parámetros resueltos por la entidad, en el cual se solicita, entre otros: el Certificado de aprobación del curso para transportista de desechos peligrosos.

description: ACLARACION

description: EGU SERVICIO DE RECOLECCIÓN ELIMINACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LÍQUIDOS LODOS Y SÓLIDOS PELIGROSOS PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO ELECTROGUAYAS

streetAddress: S/N ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

GADERE S.A.

streetAddress: CDLA. SANTA LEONOR AV. BENJAMIN ROSALES MANZANA 5 JUNTO A NOVACERO SOLAR 17 TARQUI

legalName: GADERE S.A.

PECKSAMBIENTE S.A.

streetAddress: BARBARA ESPARZA SANTA INES N4 CUMBAYA

legalName: PECKSAMBIENTE S.A.

title: Subasta


description: CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLITICOS DIGITALES: TARJETAS PROVISTAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS ELECTRONICOS (TARJETAS INTELIGENTES), SEMICONDUCTORES DE OXIDO METALICO (TECNOLOGIA MOS), CIRCUITOS DE TECNOLOGIA BIPOLAR, CIRCUITOS QUE COMBINEN LAS DOSTECNOLOGIAS.

description: SE PROCEDE DE ACUERDO A LO INDICADO CON LA RESOLUCION DE ADJUDICACION EGU-RES-0320-20.

title: CIRCUITOS ELECTRONICOS INTEGRADOS Y MICROCONJUNTOS ELECTRONICOS

title: SIE-CELEGU-035-20-238940

answer: Estimado oferente, No es posible. La experiencia específica se encuentra detallada en el numeral 4.1.4, en la página 13 de los pliegos del proceso en cuestión, la cual solicita Experiencia especìfica en ?Venta de equipos y/o Instrumentos de monitoreo de vibración dentro del sector electrico e hidrocarburos?.

description: Srs. CELEGU se puede presentar actas de repuestos, accessorios para equipos de Telecomuniciaones que incluye Centreles y equipos de networking

answer: Estimado oferente, El proceso comprende adquisición de repuestos para un sistema existente, instalado, operativo y funcional por tanto, la tecnología se mantiene.

description: EN este proceso se están solicitando numero de partes de un fabricante en específico Bently Nevada,  Se puede ofertar una solución con una marca o fabricante diferente a la solicitada en el proceso?

answer: Estimado oferente, No, debido a que es un parámetro de calificación resuelto por la entidad contratante, indicado en la página 14 de los pliegos.

description: La presentación  del certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado en el país, lo puede presentar el oferente que sea ganador del presente proceso

answer: Estimado oferente, El certificado de calidad para los bienes debe ser emitido por el fabricante de los equipos.

description: El certificado de calidad para los bienes puede ser emitido por el fabricante de los equipos, por cuanto cumple las normas y estándares internacionales del producto

answer: Estimado oferente, Puede presentar documentación adicional, siempre que se cumpla con la documentación solicitada en los pliegos de proceso.

description: Sr. CELEGU las empresas que estamos registradas como importadores en Ecuapas podríamos presentar una capia del mismo

answer: Estimado oferente, No se puede, debido a que es un parámetro de calificación resuelto por la entidad contratante, indicado en la página 14 de los pliegos.

description: Sr. CELEGU para el certificado de calidad que uds solicitan a un no se sabe con que partida arancelaria ingresa a Ecuador, por consiguiente el  documento se puede presentar una vez que el proveedor haya sido adjudicado

answer: Estimado oferente, se debe cumplir con lo indicado en el apartado NOTA 1, página 12 de los pliegos.

description: Sres. CELEGU, para el caso de la EXPERIENCIA DEL OFERENTE, favor confirmar que se puede presentar copia de actas de entrega recepción única o definitiva y/o copias de contratos

answer: Estimado oferente, no es posible, considerar lo establecido en el numeral 3.5 Plazo de Ejecución, página 9 de pliego de proceso.

description: Sres. CELEGU, favor extender el plazo de entrega 30 días más, es decir a 120 días debido a que por motivo pandemia ese plazo de entrega no es preciso y podría extenderse incurriendo en atrasos.

answer: Estimado oferente, se aceptará, siempre y cuando el sistemaauxiliar de turbina comprenda equipos y/o instrumentos de monitoreo de vibración dentrodel sector eléctrico e hidrocarburos.

description: Sres CELEGU, favor confirmar que para la experiencia específica se acepta la venta de repuestos para sistemas auxiliares de turbina.

answer: Estimado oferente, No se acepta este caso. Considerar loindicado en el apartado 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, página 13 de lospliegos en la cual se solicita Experiencia especìfica en ?Venta de equipos y/oInstrumentos de monitoreo de vibración dentro del sector electrico e hidrocarburos?.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACION, CONTROL, ENERGIA Y CONSTRUCCION SEBCOMINCONECSA S.A.

description: Sres CELEGU, favor confirmar que para la experiencia específica se acepta la venta de tarjetas electrónicas de comunicación que van en el sistema de control

description: EGU: ADQUISICION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE REPUESTO PARA LOS SISTEMAS DE MONITOREO DE VIBRACIONES DE LAS UNIDADES TG4 Y TV3 DE LA CENTRAL TERMICA ING GONZALO ZEVALLOS - PRD

LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

streetAddress: AV. JUAN TANCA MARENGO AV. AGUSTIN FREIRE S/N TARQUI

legalName: LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

VIBRATEC S.A.

streetAddress: JOSE MASCOTE CUENCA 2410A-2412 SUCRE

legalName: VIBRATEC S.A.

streetAddress: PEREZ FLORES CLOTARIO PAZ S/N TARQUI

title: Subasta


description: EN ATENCION A LA RESOLUCION No. CELEC EP-EGU-RES-0251-20 LA MAXIMA AUTORIDAD RESUELVE ADJUDICAR AL OFERENTE POR HABER CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISTOS REQUERIDOS.

title: CIRCUITOS ELECTRONICOS INTEGRADOS Y MICROCONJUNTOS ELECTRONICOS

description: CIRCUITOS INTEGRADOS MONOLITICOS DIGITALES: TARJETAS PROVISTAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS ELECTRONICOS (TARJETAS INTELIGENTES), SEMICONDUCTORES DE OXIDO METALICO (TECNOLOGIA MOS), CIRCUITOS DE TECNOLOGIA BIPOLAR, CIRCUITOS QUE COMBINEN LAS DOSTECNOLOGIAS.

title: SIE-CELEGU-038-20-238940

answer: SE ADJUNTA ARCHIVO "SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN"

description: ACLARACION

name: GAS TURBINES SERVICES DEL ECUADOR S.A. TURBIECSA

description: EGU ADQUISICION DE TARJETAS ELECTRONICAS DE COMUNICACION PARA REEMPLAZAR EN EL SISTEMA DE CONTROL TV2 TV3 Y TG4 CGZ PRD

legalName: COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACION, CONTROL, ENERGIA Y CONSTRUCCION SEBCOMINCONECSA S.A.

streetAddress: B AV. OLIMPO 152 TARQUI

title: Subasta


description: DERIVADOS ORGANICOS DE HIDRACINA O HIDROXILAMINA: ETIL - METIL, CETOXIMAS, ACETALDOXIMAS, ETC

description: EN BASE A RESOLUCION CELEC EP-EGU-RES-0258-20 SUSCRITA POR EL GERENTE DE UNIDAD, EN SU ARTICULO 2 INDICA ADJUDICAR LA CONTRATACION DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO AL PROVEEDOR PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.,CON R.U.C. 179141314800

title: COMPUESTOS DE FUNCION AMINO; COMPUESTOS AMINADOS CON FUNCION OXIGENADA, EXCEPTO LISINA Y SUS ESTERES Y LAS SALES DE ESTOS COMPUESTOS Y ACIDO GLUTAMICO Y SUS SALES; UREINAS Y SUS DERIVADOS Y SALES DE ESTOS COMPUESRTOS; COMPUESTOS DE FUNCION NITRILO;COMPUES

title: SIE-CELEGU-040B-20-238940

answer: Estimado oferente, en el pliego Sección IV, Evaluación de las ofertas técnicas, numeral 4.1.4  Experiencia General y especifica mínima, pagina 13 y 14 establece claramente ?El Oferente deberá acreditar como mínimo una experiencia específica en venta y/o comercialización de hidracina liquida al 35 por ciento de concentración o hidrato de hidracina al 55 por ciento de concentración como materia prima o producto químico puro, sin aditivos, sin catalizadores, por un valor del monto mínimo de $ 17,280.00, la cual podrá ser acreditada mediante proyectos individuales o sumados, con un monto mínimo por contrato de USD 1,728.00 que hayan sido obtenidas en los últimos 5 años. Revisar en SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN SIPC No.EGUSCO-0066-20 anexo al pliego como parte integrante del mismo, la documentación exigida para acreditar experiencia requerida.

description: ESTIMADOS SEÑORES:SIENDO LA HIDRACINA LIQUIDA AL 35% UN PRODUCTO QUIMICO QUE ACTUA COMO ADITIVOANTICORROSIVO SECUESTRANTE DE OXIGENO EN LOS CIRCUITOS DE AGUA DE LAS CENTRALES TERMICAS, ES DECIR,ES UN INHIBIDOR DE LA CORROSION , SE SOLICITA A LA ENTIDAD CONTRATANTE ACEPTAR COMO EXPERIENCIAESPECIFICA, LA VENTA DE INHIUBIDORES DE CORROSION DE USO INDUSTRIAL.GRACIAS POR SU VALIOSO ANALISISY COMPRENSION.

answer: Estimado oferente, en el pliego Sección II, Objeto de la Contratación, presupuesto referencial, especificaciones técnicas o términos de referencia, numeral 2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia, pagina 6,7 y 8 entre otras especificaciones técnicas establece claramente ?cumplimiento de norma EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 ?Guidance on the Specification Limits for Residues of Metal Catalysts or Metal Reagents??

description: Buenas tardes En la fabricación de nuestro producto no se utilizan reactivos metálicos nicatalizadores, por este motivo no se miden. Este es el producto más puro elaborado en todo el mundomediante un proceso de reacción de H2O2 con amoníaco acuoso. Todos los demás usan hipoclorito desodio que causa todas las impurezas. Es por eso que la mayoría de los clientes incluyen estaspautas porque el otro material está muy contaminado para aplicaciones especializadas. Por talmotivo no podemos presentar un certificado de cumplimiento de la norma EMEA / CHMP / SWP /4446/2000, sin embargo nuestro producto cumple con el uso especializado como inhibidor de corrosiónpara calderas, incluso siendo usado en otras centrales de CELEC EP. Solicitamos que no seamosdescalificados por no presentar este certificado.

answer: Estimado oferente, en el pliego Sección IV, Evaluación de las ofertas técnicas, numeral 4.1.1 Integridad de la oferta, Observación, pagina 13, entre otros requisitos mínimos se establece claramente : El proveedor deberá incluir en su oferta los siguientes documentos: -Copia del certificado de registro de cumplimiento de las Normas de Calidad ISO 9001 e ISO 14000 del Fabricante de la Hidracina liquida.

description: En caso que la empresa se encuentre en proceso de la certificación ISO 14000, se solicita seconsidere como valido adjuntar una carta donde indique que efectivamente la certificación seencuentra en proceso.

answer: Estimado oferente, en el pliego Sección IV, Evaluación de las ofertas técnicas, numeral 4.1.1 Integridad de la oferta, Observación, pagina 13, entre otros requisitos mínimos se establece claramente: El proveedor deberá incluir en su oferta los siguientes documentos: -Copia del certificado de registro de cumplimiento de las Normas de Calidad ISO 9001 e ISO 14000 del Fabricante de la Hidracina liquida.

description: Los fabricantes de la hidracina son todos extranjeros y se encuentran la mayoría en Europa y USA,en este caso se solicita se consideren como válidos los certificados ISO de las empresas querealizan la síntesis del producto, ya que las empresas locales somos distribuidores.

answer: Estimado oferente, en el pliego Sección IV, Evaluación de las ofertas técnicas, numeral 4.1.1 Integridad de la oferta, Observación, pagina 13, entre otros requisitos mínimos se establece claramente: El proveedor deberá incluir en su oferta los siguientes documentos: -Copia del certificado de registro de cumplimiento de las Normas de Calidad ISO 9001 e ISO 14000 del Fabricante de la Hidracina liquida.

description: SOLICITAMOS CORDIALMENTE SE ELIMINEN LOS REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS ISO 9000 Y 14000, DEBIDO A QUE LOCALMENTE NO SE PRODUCE ESTE MATERIAL, POR TANTO NO DEBE SER APLICABLE COMO REQUISITO DEL PROCESO.

answer: Estimado oferente, se solicita un certificado de cumplimiento ISO 14000a la empresa fabricante de la Hidracina liquida ofertada, porque este producto químico puede afectar al medio ambiente si no se cumplen con todas las seguridades de fabricación, manipulación, transporte y consumo.

description: Por favor explicar porqué se solicita un certificado de una norma ambiental ISO 14000, si esto noaplica en la venta de un producto químico. Lo que si aplica es únicamente la ISO 9001 ya que estaes una norma de gestión.

answer: Estimado oferente, se solicita un certificado de cumplimiento ISO 14000a la empresa fabricante de la Hidracina liquida ofertada, porque este producto químico puede afectar al medio ambiente si no se cumplen con todas las seguridades de fabricación, manipulación, transporte y consumo.

answer: Estimado oferente, en el pliego Sección VI, Obligaciones de las partes, numeral 6.1 Obligaciones deI Contratista, pagina 19, entre otras obligaciones se establece claramente: El producto requerido se entregará en las bodegas de las siguientes Centrales: Central Térmica Trinitaria, ubicada al sur de la ciudad, Cooperativa Santiaguito Roldos junto a Fertisa, de acuerdo a la Solicitud de compra No. 96294, se deberá entregar 8000 Kg de Hidracina liquida 40 tambores plásticos de 200 Kg c/u. Central Térmica Gonzalo Zevallos, ubicada en el Km. 7  vía a la costa, de acuerdo a la Solicitud de compra No. 96278 se deberá entregar 5000 Kg. de Hidracina liquida 25 tambores plásticos de 200 Kg c/u. Central Térmica Aníbal Santos, ubicada en el Km. 7  vía a la costa, de acuerdo a la Solicitud de compra No. 96290 se deberá entregar 2000 Kg. de Hidracina liquida 10 tambores plásticos de 200 Kg c/u. Central Térmica Santa Elena, ubicada en el Km 2.5 vía a Santa Elena – Ancón, VER ACTA 001

description: Por favor solicitamos se considere la entrega de los 16000 kg de hidracina en una sola planta y la distribución entre plantas sea realizada por CELEC.

answer: Estimado oferente, en el pliego Sección IV, Evaluación de las ofertas técnicas, numeral 4.1.1 Integridad de la oferta, Observación, pagina 13, entre otros requisitos mínimos se establece claramente: Copia del certificado de declaración de no Contenido de residuos de catalizadores metálicos o reactivos de metal en Hidracina liquida ofrecida, emitido por el fabricante.

description: Se solicita considerar la eliminación del requisito de presentación de cumplimiento de contenido de reactivos metálicos y catalizadores, ya que al presentar el análisis del contenido de residuos minerales es suficiente para comprobar la pureza del producto.

answer: Estimado oferente, no es posible aceptar su propuesta, ya que CELEC EP debe asegurar la calidad del producto exigido, de forma que no desvirtúe responsabilidad del fabricante del producto químico ofertado.

description: LOCALMENTE NOSOTROS DISTRIBUIMOS LA HIDRACINA BAJO UN NOMBRE PROPIO DE NUESTRA EMPRESA POR CODIFICACIÓN DE MATERIALES, SIN EMBARGO SIMPLEMENTE SE REALIZA UN REETIQUETADO DEL PRODUCTO IMPORTADO, NO SE HACE NINGUN PROCESO ADICIONAL.EN ESTE CASO SE SOLICITA SEAN CONSIDERADOS COMO VALIDOS LOS CERTIFICADOS EMITIDOS POR EL FABRICANTE Y SE ANEXE UNA CARTA INDICANDO QUE EL PRODUCTOCOMERCIALIZADO LOCALMENTE ES UN REETIQUETADO.

answer: Estimado oferente, efectivamente no aplica para el presente proceso los numerales  1.5.1 y 1.20 de las CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

description: Estimados señores: en el documento ?MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, Versión SERCOP P 2.1 del 09 de junio del 2017, II CONDICIONES GENERALES PARA ??? en los números 1.5.1 y 1.20 se indica que el adjudicatario debe atender los requerimientos de Transferencia Tecnológica antes de la firma del contrato. Sin embargo, en las condiciones de la firma del contrato no se menciona nada sobre este aspecto. Por lo que entendemos que este requerimiento no es aplicable a este proceso.

answer: SE ADJUNTA ACTA No.001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: ESTIMADOS SEÑORES:SE ADJUNTA CONVALIDACION

description: Se solicita que el oferente amplíe la documentación de soporte presentada en su oferta con respecto al Formulario 1.7 Experiencia del Oferente, considerando lo estipulado en los pliegos y en solicitud de inicio de proceso No. EGU-SCO-0066-20 página 12 Y 13, en relación a la documentación para acreditar experiencia especifica con el sector privado.

description: EGU: ADQUISICIÓN DE HIDRACINA LIQUIDA PARA  LAS  CENTRALES TRINITARIA, GONZALO  ZEVALLOS,  ANIBAL SANTOS  Y  SANTA ELENA-PRD.

INTEROC S.A.

streetAddress: AV. PRINCIPAL  S/N TARQUI

legalName: INTEROC S.A.

QUIMICA COMERCIAL QUIMICIAL CIA. LTDA.

streetAddress: JUAN SEVERINO AV. 6 DE DICIEMBRE E8-38 IÑAQUITO

legalName: QUIMICA COMERCIAL QUIMICIAL CIA. LTDA.

PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.

streetAddress: AV. INTEROCEANICA  KM 21-1/2 PUEMBO

legalName: PROYECCIONMILENIUM CIA. LTDA.

title: Subasta


description: ACCESORIOS PARA TUBOS O CANOS DE HIERRO O ACERO, DE FUNDICION NO MALEABLE: EMPALMES, CODOS O COLLARES.

description: Segun Resolucion de Adjudicacion se acoge el orden final de la puja efectuada el 17 de septiembre de 2020, dentro del procedimiento de subasta inversa electrónica No. SIE-CELEGU-041-20 y que consta en el Portal Institucional administrado por el SERCOP y lo sugerido por el delegado de Gerencia designado para el procedimiento precontractual en cuestión.

title: SIE-CELEGU-041-20-238940

answer: Estimado oferente, por favor remitirse a ACTA No. 001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Favor subir catalogo o foto de los accesorios solicitados

answer: Estimado oferente, por favor remitirse a ACTA No. 001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: En los accesorios que no indican el acero inoxidable se puede ofertar tipo 304 o 316

answer: Estimado oferente, por favor remitirse a ACTA No. 001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Favor confrimar en el item 7 los juegos solicitados corresponden a 10 ferrulas delanteras y 10 ferrulas traseras por juego

answer: Estimado oferente, por favor remitirse a ACTA No. 001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: En el item 8 el tubing de 20 pies solicitado es en rollo o en tubo

answer: Estimado oferente, por favor remitirse a ACTA No. 001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Subir foto o catalogo del item 10 e indicar si es tapon macho o hembra e indicar si es roscado

answer: Estimado oferente, por favor remitirse a ACTA No. 001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Subir foto o catalogo del item 11 e indicar si es tapon macho o hembra e indicar si es roscado

answer: Estimado oferente, por favor remitirse a ACTA No. 001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

name: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S. A SINAESA

description: la situacion economica es muy dificil para todos los proveedores de Estado ya que ademas de lailiquidez notoria son los atrasos en los pagos. Rogamos de la manera mas encarecida considerar unanticipo del 70% y ampliar el plazo a 90 dias ya que son bienes importados

answer: Estimado oferente, por favor remitirse a ACTA No. 001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: estos bienes son pimportados y que mucho de ellos son escasos por la emergencia sanitaria y toca importarlos. Este tipo de bienes es muy difícilmente se encuentran en stock ...... rogamos de la manera más encarecida y considerando la iliquidez que viene adoleciendo la economía de todos ecuatorianos debido principalmente a la falta o demora de pagos en casi la totalidad de entidades públicas del país, rogamos considerar una anticipo del 70% y ampliar el plazo 120 días.

answer: Estimado oferente, por favor remitirse a ACTA No. 001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: favor subir las especificaciones en formato editable word o excel ........ adicionalmente subir imagenes o diagramas de referencia y de ser posible muestren dimencionamientos a pesar que son bienes estandarizados

answer: Estimado oferente, por favor remitirse a ACTA No. 001 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

name: CAIMSEP CAPACITACION, ASESORIA, IMPORTACIONES Y SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.

description: Por favor confirmar si todos los items son en acero inoxidable 316

name: JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

name: GENPETROSERV GENERAL PETROLEOS Y SERVICIOS S.A.

description: EGU: ADQUISICION DE TUBING Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE PARA SER UTILIZADO EN SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE LAS UNIDADES TV2 TV3 Y TG4 CGZ - PRD

ESPINOZA ORMAZA LUIS FERNANDO

streetAddress: ENRIQUE HINOJOSA MARCO TULIO ERAZO L-3 MONAY

legalName: ESPINOZA ORMAZA LUIS FERNANDO

MORETA TOMSICH ELIANE MARITZA

streetAddress: SOLAR 15 TARQUI

legalName: MORETA TOMSICH ELIANE MARITZA

HIVIMAR S.A.

streetAddress: CDLA. KENNEDY NORTE, CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. AGUSTIN FREIRE KM 2.5 DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL DICENTRO S/N TARQUI

legalName: HIVIMAR S.A.

ASTUDILLO PROAÑO MILTON RAMIRO

region: ESMERALDAS

locality: ESMERALDAS

streetAddress: SUCRE SALINAS 408 5 DE AGOSTO

legalName: ASTUDILLO PROAÑO MILTON RAMIRO

JUMBO PALTAN EDGAR JAVIER

streetAddress: LEONIDAS DUBLES CALLE A LOTE 19 TURUBAMBA

legalName: JUMBO PALTAN EDGAR JAVIER

streetAddress: JORGE JUAN FRAY JOAQUIN JIBAJA N33-06 LA VICENTINA

DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.

streetAddress: DIARIO EL TIEMPO ROMA N37-173 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.

DISETEC COMPAÑIA LIMITADA

streetAddress: MARIANO CARDENAL VICENTE DUQUE OE1-74 CARCELEN

legalName: DISETEC COMPAÑIA LIMITADA

streetAddress: AV. DE LOS SHYRIS SUECIA N35-71 EL BATAN

BULLSUPPLY C.A.

streetAddress: DE LOS PINOS DE LOS JAZMINES E9-120 EL INCA

legalName: BULLSUPPLY C.A.

streetAddress: BERNABE PESANTESCO MAÑOSCA N36-86 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

ESPAÑOLA S.A.

streetAddress: Av Eloy Alfaro Antonio Basantes N72 - 245

legalName: ESPAÑOLA S.A.

title: Subasta


description: QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

description: QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

description: EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION Y CON LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION SE PROCEDE ADJUDICAR AL SOLUCIONES TECNICAS CLES CLESERTEC S.A.POR CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS Y SIPC

title: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.

description: QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

description: QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

title: SIE-CELEGU-042-20-238940

answer: Estimado Oferente, la ficha de contratación de Bienes establece en el Ítem No. 3 el insumo químico: Amoniaco liquido industrial y el Ítem No. 4 hace referencia al insumo químico: Amonio cuaternario. Estos insumos químicos son solubles en agua y por lo tanto no deben contener sólidos o tendencia a punto de inflamación.Los insumos químicos ofertados deben cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha de contratación de bienes y en pliegos del proceso de contratación.

name: SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUIMICOS S.A.

description: Buenas  tardes Estimados,Es valido ofertar requisitos de mayor seguridad y calidad en el ITEM 3 y 4, como por ejemplo volumen de sólidos y punto de inflamación?.

answer: Estimados  buenos días Confirmamos la cita  el día 5 de  Octubre  del 2020, a las 9:00 am para  realizar  la corrección de la oferta que están solicitando en la convalidación. Personal Asignado Sr. Carlos Romero Atentamente,Simon Lavayen Villamar

description: Se solicita al oferente que se acerque a la Central Ing. Gonzalo Zevallos a las 09:00 para enumerar a partir de la página 4.

answer: Estimados Señores Estaremos  presente  para  la  convalidacion  de errores  el  dia  5 como lo solicitan saludos cordiales SPARTAN DEL ECUADOR

description: Se solicita al oferente que se acerque a la Central Ing. Gonzalo Zevallos el día 05 de octubre a las 10:00 para enumerar a partir de la página 19.

answer: En repuesta a lo solicitado en el oficio adjunto en la etapa de convalidación, procedo a informar que se ha procedido a realizar la respectiva enumeración desde la pagina 166 en adelante, cumpliendo con lo solicitado.

description: Se solicita al oferente que se acerque a la Central Ing. Gonzalo Zevallos a las 11:00 para enumerar a partir de la página 166 que se encuentra repetida.

description: EGU ADQUISICION DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO QUIMICO DEL GENERADOR DE VAPOR DE LA CENTRAL TRINITARIA PRD

Lavayen Villamar Simon David

streetAddress: HUANCAVILCA ENTRE CALLE 18AVA Y 19AVA. DIAGONAL A LA DESPENSA BELEN 4524 FEBRES CORDERO

legalName: Lavayen Villamar Simon David

PAZMIÑO RODRIGUEZ WELLINGTON XAVIER

streetAddress: MANUEL CORDOVA GALARZA GARCIA MORENO 84 POMASQUI

legalName: PAZMIÑO RODRIGUEZ WELLINGTON XAVIER

streetAddress: SOLAR 21 TARQUI

SOLUCIONES TECNICAS CLES CLESERTEC S.A.

streetAddress: AV DOMINGO COMIN SN  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SOLUCIONES TECNICAS CLES CLESERTEC S.A.

streetAddress: PANAMERICANA NORTE CAMINO A LLACAO SN LLACAO

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

title: Subasta


description: MANTENIMIENTO DE TORRES DE ENFRIAMIENTO DE AGUA

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ESTATICOS, ROTATIVOS Y ALTERNATIVOS

description: POR HABER SIDO LA OFERTA CON MENOR VALOR EN LA PUJA POR LO QUE MEDIANTE RESOLUCION No.CELECEP-EGU-RES-0050-20 SE ADJUDICA EL OFERENTE

title: SERVICIOS DE INSTALACION DE CALEFACCION

title: SIE-CELEGU-049-20-238940

answer: Estimado oferente, se adjuntan fotografías de las bandejas

description: ESTIMADO FAVOR SUBIR FOTOGRAFIAS DE LA BANDEJAS, PARA DE ESTA FORMA EVIDENCIAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS BANDEJAS

answer: Estimado oferente, se adjuntan fotografías de las torres de enfriamiento

description: DE LA MISMA FORMA SUBIR FOTOS DE LAS TORRES

answer: Se aclara que con respecto de la norma para la medición de la adhesionseria la ASTM D454, los valores de adhesión en unidades de PSI, MPa, etc, los valores esperados serian de entre 2.5 a 8 MPa.Para la medición de la elongación a la tensión se emplea la norma ASTM D-412, el rango esperado es de entre 250-350%.Adicional.-Se aclara que la resistencia a la tensión es bajo norma ASTM D 638.

description: Estimados, favor, su gentil ayuda con las siguientes interrogantes: 1. En el producto elastomérico, bajo cuál norma se realiza la medición de adhesión en kg/m? considero que podrían estar erróneas las unidades y por ende el valor2. En el producto elastomérico, bajo cuál norma se realiza la medición de elongación a la tensión 80 a 100%. considero que es un valor muy bajo para un uretano

answer: Se aclara que con respecto de la norma para la medición de la adhesionseria la ASTM D454, los valores de adhesión en unidades de PSI, MPa, etc, los valores esperados serian de entre 2.5 a 8 MPa.Para la medición de la elongación a la tensión se emplea la norma ASTM D-412, el rango esperado es de entre 250-350%.Adicional.-Se aclara que la resistencia a la tensión es bajo norma ASTM D 638.

description: ACLARACION

description: EGU SERVICIO DE REPARACION DE LAS BANDEJAS DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA HELADA DE LA UNIDAD AT-1 DE LA CENTRAL ALVARO TINAJERO  PRD

TORRES GOMEZ YURI MARLON

streetAddress: AV. SEIS ENTRE SEIS Y SIETE ATRAS DE LA ESCUELA JOHN PENNY S/N LA LIBERTAD

legalName: TORRES GOMEZ YURI MARLON

HERRERA HIDALGO GEOVANNY XAVIER

streetAddress: SOLAR 3A ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: HERRERA HIDALGO GEOVANNY XAVIER

SAN CLEMENTE CORTEZ GINGER ALEXANDRA

streetAddress: NICOLAS SEGOVIA CAMILO DESTRUGE 2425 Y LETAMENDI

legalName: SAN CLEMENTE CORTEZ GINGER ALEXANDRA

IMPERHOUSE S.A.

legalName: IMPERHOUSE S.A.

title: Subasta


description: ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA BOMBAS DE SERVICIO PETROLERO

description: ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA BOMBAS CENTRIFUJAS, PISTONES, OTRAS

description: SE ADJUDICA DE ACUERDO A LA RESOLUCION CELEC EP-EGU-RES-0084-20

title: PARTES Y PIEZAS DE BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS

title: SIE-CELEGU-052-20-238940

answer: Para estas bombas, el modelo es c14b, la marca original es Flygt pero tambien esta la marca Gama Compact C, y  los datos de operacion son presion maxima 16 bares y velocidad de trabajo 549 rpm

description: Estimados Seria posible adjunta el modelo,marca y datos de operación de las bombas.

answer: Para estas bombas, la marca original es Flygt pero tambien esta la marca Gama Compact C, modelo c14b, serie c487382.Los 3 numeros de parte son: CD E0422330   SUCTION CHAMBER SPECL ANSI B16.1M045139G   M/SEAL 45MM DIN24960 SIS/SICRR E042 2207   STATOR-MTM SPL VAR 412

description: Favor indicar marca modelo serie de la bomba  y numero de parte de cada item

answer: Para estas bombas, la marca original es Flygt pero tambien esta la marca Gama Compact C , el modelo es c14b, y la serie  c487382.

description: Por favor indicar marca de bomba, modelo y serie gracias.

description: EGU-ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAS BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA PARA LAS TRAMPAS DE GRASA PARA LA CENTRAL SANTA ELENA II-PRO

IVAN BOHMAN C.A.

streetAddress: AV. PRINCIPAL  S/N TARQUI

legalName: IVAN BOHMAN C.A.

streetAddress: CIUDADELA COMEGUA 16A NE AV. 4A. NE SOLAR 19 TARQUI

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS DE INGENIERIA SERPRODIN S.A.

title: Subasta


description: INSTRUMENTOS DE MEDICION DE PARAMETROS FISICOS PARA INGENIERIA

description: Por cumplir con los requisitos mínimos, requerimientos técnicos, exigidos en los pliegos y documentos precontractuales, y por convenir a los intereses institucionales.

title: INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION, VERIFICACION O ENSAYO N.C.P.

title: SIE-CELEGU-058-20-238940

answer: Estimados,Señores,Se adjunta Convalidación de Errores del Proceso en mención, los documentos originales estarán llegando a sus oficinas de acuerdo al cronograma establecido en el proceso.Saludos Cordiales,DIGITEC S.A.

description: Se solicita que el oferente amplíe la documentación de soporte presentada en su oferta con respecto al Formulario 1.9 Equipo mínimo requerido, considerando lo estipulado en los pliegos y solicitud de inicio de proceso páginas  12 y 13, en relación a la documentación para acreditar el equipo mínimo del item 2.

answer: Estimados,Señores,Se adjunta Convalidación de Errores del Proceso en mención, los documentos originales estarán llegando a sus oficinas de acuerdo al cronograma establecido en el proceso.Saludos Cordiales,DIGITEC S.A.

description: Se solicita que el oferente amplíe la documentación de soporte presentada en su oferta con respecto al Formulario 1.12 Otros parámetros de calificación propuestos por la Entidad Contratante, considerando lo estipulado en los pliegos y solicitud de inicio de proceso página  16, en relación al item 1.

description: EGU: ADQUISICION E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE MEDICION DE DENSIDAD PARA EL SCADA DE TANQUES DE COMBUSTIBLES DE LA CENTRAL SANTA ELENA III - PRD

DIGITEC S.A.

streetAddress: AV. DE LOS SHYRIS AV. 6 DE DICIEMBRE N44-297 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: DIGITEC S.A.

title: Subasta


description: CONTROL Y SENSORES

description: CONTROL Y SENSORES

description: PARTES Y PIEZAS DE LOS GASOGENOS Y GENERADORES DE GAS DE AGUA O GAS POBRE, GENERADORES DE ACETILENO Y GENERADORES SIMILARES DE GASES POR VIA HUMEDA: COLECTORES DE GAS, CUERPOS PARA GENERADORES DE GAS, MEZCLADORES DE CARBURO DE AGUA, REJILLAS, ETC.

description: Conforme Resolución de Adjudicación No. EGU-RES-0011-21, ARTICULO 2 "Adjudicar la contratación del presente procedimiento al proveedor DISPRATTSA S.A..."

title: PARTES Y PIEZAS DE GENERADORES DE GAS DE AGUA O GAS POBRE; PARTES Y PIEZAS DE GENERADORES DE ACETILENO Y GENERADORES ANALOGOS DE GASES POR VIA HUMEDA; PARTES Y PIEZAS PARA MAQUINAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE; PARTES Y PIEZAS DE EQUIPO DE REFRIGERACION O

description: CONTROL Y SENSORES

description: CONTROL Y SENSORES

title: SIE-CELEGU-067-20-238940

answer: Estimado oferente, no hay problema que sea la escala de 0-250 AMP siempre y cuando se cumpla con la relación de transformación 180/5 que se solicita en el medidor analógico.

description: ESTIMADOS FAVOR SU AYUDA EN EL ITEM 29 FAVOR AUMENTAR EL RANGO DE 216 A 250 AMP Q ES EL RANGO DE LA ESCALA

answer: Estimado oferente, no hay problema que sea la escala de 0-800 AMP siempre y cuando se cumpla con la relación de transformación 600/5 que se solicita en el medidor analógico.

description: ESTIMADOS FAVOR SU AYUDA EN EL ITEM 30 AUMENTAR DE 700 A 800 AMP QUE VIENE LA ESCALA

answer: Estimado oferente, no hay problema que sea la escala de 0-100 AMP siempre y cuandose cumpla con la relación de transformación 75/5 que se solicita en el medidor analógico.

description: ESTIMADOS FAVOR SU AYUDA EN EL ITEM 31 AUMENTAR EL RANGO DE 90 A100 AMP QUE VIENE LA ESCALA

answer: Estimado oferente, no hay problema que sea la escala de 0-600 V siempre y cuando secumpla con la relación de transformación 460/115 que se solicita en el medidoranalógico.

description: ESTIMADOS EN EL ITEM 52 FAVOR ACEPTAR EL RANGO DE 500 A 600 V QUE EL LO QUE VIENE LA ESCALA

description: EGU: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE LA CENTRAL TERMICA TRINITARIA DE CELEC EP ELECTROGUAYAS - PRD

KAZACHENKO ALEXEY

region: EL ORO

locality: EL GUABO

streetAddress: 3 DE NOVIEMBRE  SUCRE 0 EL GUABO, CABECERA CANTONAL

legalName: KAZACHENKO ALEXEY

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

DISPRATTSA S.A.

streetAddress: CDLA: GARZOTA  MANZANA 86 TRAS LAS OFICINAS DE TRANSPORTES ESMERALDAS SOLAR 1 TARQUI

legalName: DISPRATTSA S.A.

ESERSUM IND. CIA. LTDA

streetAddress: SEBASTIAN GUARDERAS MANUEL DE LA PEÑA OE1-155 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: ESERSUM IND. CIA. LTDA

title: Subasta