description: FOTOCONTROL

description: FOTOCONTROL

description: LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: CUMPLE REQUERIMIENTOS

title: OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)

description: FOTOCONTROL

description: FOTOCONTROL

title: SIE-EEQ-GD1C012-2020-3214

answer: De acuerdo a lo indicado en el numeral 20 Especificaciones Técnicas, que se encuentra en el documento denominado Información para la de la Fase preparatoria del presente procedimiento de contratación subnumeral 7. Diseño y Fabricación, se solicita que la norma de diseño y fabricación debe ser la norma ANSI C136.10, esta norma a su vez es la que consta en las Especificaciones Técnicas vigentes promulgadas por el MERNNR. Por lo que el oferente deberá presentar su oferta en base al cumplimiento de la norma solicitada ANSI C136.10.

description: Solicitamos a la comisión técnica aclare si se solicita cumplimiento de norma UL94 al igual que la ANSI, ya que estan ambas están ligadas

answer: Si el oferente se refiere a la corriente máxima de operación del fotocontrol, esta deberá ser de máximo 10 A para tener concordancia con lo solicitado en el numeral 20 Especificaciones Técnicas que se encuentra en el documento denominado Información para la Fase preparatoria del presente procedimiento de contratación subnumeral 8, carga nominal solicitada la cual es de 1000W o 1800VA.

description: Solicitamos a la comision técnica confirmar si el relay debe ser de 10amp o 30 amp, el  cual ya se ha suministrado antes a otras distribuidoras eléctricas.

answer: De acuerdo a lo indicado en el numeral 20 Especificaciones Técnicas, que se encuentra en el documento denominado Información para la de la Fase preparatoria del presente procedimiento de contratación,  subnumeral 11. Hermeticidad, se solicita que la hermeticidad del fotocontrol debe tener un grado IP?53. En este caso si el grado IP del fotocontrol corresponde a 65 se aceptaría siempre y cuando el grado de hermeticidad detallado sea sujeto de verificación con la información que el oferente adjunte como respaldo en su oferta.

description: Solicitamos a la comisión técnica confirmar si se acepta fotocélulas con grado IP 65?

answer: El color de la carcasa del fotocontrol no es opcional, el estándar para fotocontroles indica que el color verde de la carcasa corresponde al modo de funcionamiento FAIL OFF, modo de funcionamiento que a su vez se solicita en el numeral 20 Especificaciones Técnicas, que se encuentra en el documento denominado Información para la de la Fase preparatoria del presente procedimiento de contratación, subnumeral 10. Modo de funcionamiento.

description: Solicitamos a la comisión técnica confirmar el color de la carcaza, el estandar indica verde para fail off, sin embargo es opcional, favor confirma color requerido

answer: Las especificaciones vigentes del MERNNR son las que constan en el documento denominado Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos del  Sistema de Distribución, Revisión 10, Nota 1, de fecha 2019-07-25, las mismas que se pueden visualizar en la dirección web www.unidadespropiedad.com, estas mismas especificaciones son las que constan en el numeral 20 Especificaciones Técnicas, que se encuentra en el documento denominado Información para la de la Fase preparatoria del presente procedimiento de contratación, subnumeral 7. Diseño y Fabricación , se indica que las norma de diseño y fabricación del fotocontrol deber corresponder a la norma ANSI C136.10, por lo que el oferente deberá presentar su oferta en base al cumplimiento de esta norma.

description: Sres comisión técnica de acuerdo a las últimas especificaciones homologadas  del MERNN, de julio 25 de 2019 ,  nota 8 textualmente indica que el fotocontrol  debe cumplir con al Norma ANSI C136.10 actualizada, favor confirmar si en este proceso se debe cumplir con las últimas especificaciones vigentes de esta entidad

answer: Se solicita al oferente la revisión del documento denominado Información para la Fase Preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente procedimiento de contratación y en el que NO se solicita como un requisito la presentación de muestras.

description: Estimados miembros de la comisión, por temas relacionados a la emergencia sanitaria y a ladificultad de transporte y movilidad para el envío de muestras solicitamos se elimine el requisitode muestras como lo han hecho otras entidades contratantes, sustituyendo este requisito con lapresentación de fotografías detalladas y catálogos del producto ofertado.

answer: La norma vigente para fotocontroles es la que se detalla en especificaciones vigentes del MERNNR  y que consta en el documento denominado Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos del  Sistema de Distribución, Revisión 10, Nota 1, de fecha 2019-07-25, las mismas que se pueden visualizar en la dirección web www.unidadespropiedad.com, estas mismas especificaciones son las que constan en el numeral 20 del documento información para la Fase Preparatoria del presente procedimiento de contratación, subnumeral 7. Diseño y Fabricación, se indica que las norma de diseño y fabricación del fotocontrol deben corresponder a la norma ANSI C136.10, por lo que el oferente deberá presentar su oferta en base al cumplimiento de esta norma.

description: Sres EEEQ, Según el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 069  1R ALUMBRADO PÚBLICO, vigente en su numeral 4.2.8  Fotocontroles textualmente indica ? Los fotocotroles objeto del presente reglamento deben cumplir con los requisitos en la norma ANSI C 136.10 vigente u otras normas internacionales equivalentes vigentes? favor confirmar si la Eeq verificará el cumplimiento de este reglamento es decir que los oferentes presentemos la documentación de la norma ANSI C 136.17

answer: En cuanto a la presentación de muestras, se solicita al oferente la revisión del documento denominado para la Fase Preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente procedimiento de contratación y en el que no se solicita como requisito la presentación de muestras. En lo que respecta a la presentación de la oferta se solicita al oferente revisar el archivo ?Directrices para la entrega de ofertas digitales?, el cual se encuentra publicado en el portal del SERCOP conjuntamente con el pliego del presente procedimiento de contratación y en el cual se indica las alternativas de presentación de las mismas.

description: Estimados buenos días, confirmar si para este proceso se requiere la presentación de muestras yla oferta física, se sugiere que se elimine la presentación de muestras y la oferta física, yaque al cambiar de semáforo a amarillo se están volviendo a contagiar de COVID-19 arriesgando lasalud de mas personas, gracias

answer: Se solicita al oferente la revisión del documento denominado Información para la Fase Preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente procedimiento de contratación y en el que NO se solicita como un requisito la presentación de muestras

description: Estimada comisión, por favor confirmar que NO se requiere enviar muestra por el estado de emergencia sanitaria.

answer: ACLARACIÓN 1: Se aclara que para acreditar la experiencia solicitada en el numeral 23.1 EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE del documento denominado Información para la Fase Preparatoria y 4.1.4 Experiencia general del pliego, los oferentes deberán:  ?Presentar certificados o actas de entrega recepción parcial o definitiva acompañados de la copia de factura que avalen la experiencia o facturas.El certificado o acta de entrega recepción definitiva como mínimo debe contener la siguiente información: Identificación del contratista, identificación de la contratante, objeto del contrato, monto, plazo, fecha de emisión del documento.  El certificado o acta debe estar debidamente suscrito por el emisor o las partes en caso de actas.

description: ACLARACION

answer: Se adjunta en archivo PDF el ingreso de nuestra oferta al portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, donde indicamos el plazo de ejecución de 90 dias y el tiempo de garantía por 24 meses.

description: REQUISITO MÍNIMO: 1 En el numeral 16 del documento fase preparatoria y numeral 3.5 de los pliegos, Plazo de Ejecución se solicitó: ?El plazo de ejecución es de 90 días, contados a partir de la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible plazo que contempla entregas parciales de acuerdo a la siguiente tabla:,?? y En el numeral 26 del documento fase preparatoria, Garantías aplicables, se indica: ?La garantía técnica, por 24 meses de acuerdo al formato definido en este documento?. CAUSA O ERROR: En la oferta presentada no se adjunta la hoja impresa de la Propuesta de Subasta Inversa Electrónica, del Sistema Oficial de Contratación Pública. SOLICITUD: Se solicita al oferente confirmar el plazo de ejecución y el tiempo de garantía, ofertados.

answer: Se envía convalidacion de manera Física y Electronicamente

description: SOLICITUD: 1. Se solicita al oferente completar la información presentando la copia de la factura que avale la experiencia solicitada. 2. Se solicita al oferente completar la información presentando la copia de la factura que avale la experiencia solicitada. 3. Se solicita al oferente completar la información presentando el certificado de cumplimiento de norma y que en caso de indicar en el certificado el distribuidor autorizado sea a nombre del oferente, o cualquier otro documento que respalde esta condición en donde se pueda evidenciar la relación comercial que mantiene el oferente con la empresa Marriott S.A  y con el fabricante. Favor abrir archivo adjunto.

answer: Se envía convalidacion de manera Física y Electronicamente

description: 4. Se solicita al oferente completar la información presentando el certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante del fotocontrol ofertado que en este caso es la empresa KELTA INCORPORATED, o cualquier otro documento que respalde esta condición en donde se pueda evidenciar la relación comercial que mantiene el oferente con la empresa Marriott S.A  y con el fabricante.

answer: RESPUESTA CONVALIDACION

description: 1 En la página 13 del pliego del presente proceso, apartado Otros Parámetros Propuestos por la entidad Contratante, subnumeral 4, Reporte de pruebas, se solicita: " Presentar reporte de prueba del fotocontrol según norma ANSI C136.10..."El  reporte de pruebas presentado por el oferente en las págs. 74-81 de la oferta indica que el fotocontrol ofertado se encuentra ensayado únicamente según el numeral 10.2 de la norma ANSI C136.10 y no bajo la normativa completa que es lo solicitado. Se solicita al oferente completar la información adjuntando el reporte de pruebas indicado mediante la totalidad de la norma ANSI C136.10. Favor arhivo adjunto.

answer: Se adjunta la convalidación solicitada

description: 1 En el numeral 4.1.4 del pliego del presente proceso se solicita que para acreditar la Experiencia General el oferente deberá ?acreditar experiencia en provisión de materiales para redes de distribución de energía eléctrica. Presentar certificados o actas de entrega recepción parcial o definitiva acompañados de la copia de factura que avalen la experiencia.  "  El oferente presenta en la pág. 42 un acta de entrega recepción por la venta de accesorios para alumbrado público , por un monto de USD 154,995.00 sin incluir el IVA, sin embargo no adjunta la copia de la factura que avale la experiencia presentada. Se solicita al oferente completar la información presentando la copia de la factura que avale la experiencia solicitada. Favor abrir archivo adjunto.

answer: SE ENVIA MEDIANTE WETRANSFER LA DOCUMENTACION SOLICITADA COMO OFERTA Y FORMULARIOS NUMERADOS Y CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

description: SOLICITUD: 1.- Se solicita al oferente numerar la oferta que presentaron con fecha 22 de junio de 2020, dicha convalidación deben remitir a través  de correo electrónico murbano@eeq.com.ec hasta el día 24 de abril de 2020 a las 15h00. 2.-Se solicita al oferente completar la información presentando el certificado de distribuidor autorizado en las condiciones descritas en la página 13 del pliego del presente proceso, apartado Otros Parámetros Propuestos por la entidad Contratante, subnumeral 4, Certificado de Distribuidor Autorizado, dentro de dicho documento deberá indicar desde cuando el oferente es distribuidor autorizado del fabricante del fotocontrol ofertado.

answer: SKYCOMPANY S.A., en referencia a su solicitud de convalidación, nos permitimos adjuntar los documentos solicitados: 1.- Copia de factura del acta de entrega y recepción correspondiente al proceso SIE-CNELESM-057-19, enviada en oferta.2.-Certificado de cumplimiento ANSI C136.10, del fotocontrol ofertado, que corrobora el cumplimiento de la norma.

description: SOLICITUD: 1. Se solicita al oferente completar la información presentando la copia de la factura que avale la experiencia solicitada. 2. Se solicita al oferente completar la información presentando el certificado de cumplimiento de norma ANSI C136.10 del fotocontrol ofertado, según como se indica en la página 13 del pliego del presente proceso, apartado Otros Parámetros Propuestos por la entidad Contratante, subnumeral 2, Certificados de Cumplimiento de Norma. Favor abrir archivo adjunto.

answer: Estimados, por la presente me permito convalidar lo solicitado.

description: SOLICITUD: 1. Se solicita al oferente completar la información presentando el certificado de conformidad del producto en las condiciones descritas en la página 13 del pliego del presente proceso, apartado Otros Parámetros Propuestos por la entidad Contratante, subnumeral 4, Certificado de Distribuidor Autorizado, dentro de dicho documento deberá indicar desde cuando el oferente es distribuidor autorizado del fabricante del fotocontrol ofertado. Favor abrir archivo adjunto

answer: Estimados Señores EEQ S.A., me permito adjuntar el reporte de ensayo No. S20160708577001, mismo que contiene todas las pruebas que la norma ANSI C136.10 exige.Estimados Señores EEQ S.A., me permito adjuntar el certificado de distribuidor autorizado de Electrocontrol hacia mi subdistribuidor Acreti S.A., como evidencia de la relación comercial que Acreti mantiene con Electrocontrol. Adicional como se podrá evidencia en la página 170 de nuestra oferta se encuentra el respectivo certificado de distribución que Acreti S.A. da a mi representada.

description: SOLICITUD:  1. Se solicita al oferente completar la información entregando el reporte de pruebas indicado mediante la totalidad de la norma ANSI C136.10. 2. Se solicita al oferente completar la información presentando el certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante del fotocontrol ofertado que en este caso es la empresa ELECTROCONTROL, o cualquier otro documento que respalde esta condición en donde se pueda evidenciar la relación comercial que mantiene el oferente con la empresa ACRETI S.A  y con el fabricante. Favor abrir archivo adjuto.

description: ADQUISICIÓN DE FOTOCONTROL DE 120 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE

MARRIOTT S.A.

locality: SAMBORONDON

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: MARRIOTT S.A.

SKYCOMPANY S.A.

streetAddress: TERCERA 110. KM. 5.5 DIAGONAL A LA PANADERIA PANKEYS S/N TARQUI

legalName: SKYCOMPANY S.A.

ELECTROMOON S.A.

streetAddress: AV. FRANCISCO DE ORELLANA PASEO 15E NE SOLAR 1-12 TARQUI

legalName: ELECTROMOON S.A.

CEPEDA CHAFLA ANGEL FERNANDO

streetAddress: A.DIEZ DE AGOSTO AV. MARIANA DE JESUS N31-189 BENALCAZAR

legalName: CEPEDA CHAFLA ANGEL FERNANDO

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

streetAddress: Av. Diez de Agosto Las Casas / esquina  BENALCAZAR

IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA

streetAddress: AV. DIEGO DE VASQUEZ AV. 10 DE AGOSTO S/N BENALCAZAR

legalName: IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA

INGAREC CIA. LTDA.

streetAddress: JOAQUIN PAREDES JUAN PUMARA OE5-82 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: INGAREC CIA. LTDA.

title: Subasta


Unidad

scheme: SERCOP

description: LAMPARAS DE DESCARGA (EXCEPTO LAMPARAS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS): LAMPARAS DE NEON, DE VAPOR, DE VAPOR DE MERCURIO, DE VAPOR DE SODIO, DE XENON, LAMPARAS FLUORESCENTES, LAMPARAS DE DESCARGA PARA FOTOGRAFIA Y EXAMEN ESTROBOSCOPICO, TUBOS DE DESCARGA DE GAS (

scheme: CPC

currency: USD

description: En razón de haber presentado la oferta de mejor costo en los términos del numeral 17 del Art. 6 de la LOSNCP.

title: LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARAS DE ARCO

title: SIE-EEQ-GD1C018-2020-3214

status: complete

answer: Los reportes de pruebas de las lámparas realizados bajo la norma IEC60662 deberán contener la información que se solicita en las Especificaciones Técnicas que constan en el numeral 20 del documento denominado Fase Preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso.

description: Estimados, con respecto al reporte de pruebas favor confirmar si los reportes deben incluir la depreciación del flujo luminoso y vida útil de la lámpara?

answer: El modelo y marca que oferte el oferente deberán ser los mismos que consten en el catálogo, reporte de ensayos y certificado de conformidad de producto.

description: Estimados, con la finalidad de que exista una competencia leal y justa, favor confirmar que tanto modelo y marca de lámparas ofertadas consten en los reportes de prueba y certificado de conformidad. ya que puede darse el caso de que se presente una marca XXX y en el certificado y reporte diga ZZZ.

answer: ACLARACIÓN 1: En el numeral 23.1 Experiencia General Mínima del oferente que consta en el documento denominado Información para la Fase Preparatoria y 4.1.4 Experiencia general y específica mínima del pliego, se modifica la experiencia requerida de general a Específica, se realiza este cambio debido a que el tipo de experiencia que se solicita como específica tiene correspondencia con el material objeto del presente proceso de contratación. .....FAVOR REVISAR CUADROS DE EXPERIENCIAS EN EL ACTA DE PREGUNAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES ADJUNTA,

description: ACLARACION

answer: Estimados Srs. Se adjunta la convalidación solicitada

description: POR EL NUMERO DE CARACTERES PERMITIDOS, SOLICITAMOS REVISAR EL ACTA ADJUNTA DONDE CONSTAN TODOS LOS REQUERIMIENTOS PARA EL OFERENTE.

answer: SE ADJUNTA LA CONVALIDACION SOLICITADA

answer: Estimados, por la presente adjunto convalidación solicitada.

answer: Se adjunta documento de respuesta

description: ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS VAPOR DE SODIO, TUBULAR CLARA, ALTA PRESIÓN, VARIAS POTENCIAS.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

MARRIOTT S.A.

region: GUAYAS

countryName: ECUADOR

scheme: EC-RUC

ACRETI S.A.

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

AUTOMATION & ELECTRIC S. A. AUTOMELECSA

roles: supplier tenderer

streetAddress: SAUCES NUEVE SOLAR 4A A 50 MTS DE RESERVORIO DE AGUA MZ L-7 TARQUI

legalName: AUTOMATION & ELECTRIC S. A. AUTOMELECSA

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

roles: buyer procuringEntity

region: PICHINCHA

locality: QUITO

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: BALASTRO

description: BALASTRO

description: BALASTROS

description: CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES

title: BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; CONVERTIDORES ESTATICOS; OTRAS BOBINAS DE INDUCTANCIA

description: BALASTRO

description: BALASTRO

description: BALASTROS

title: SIE-EEQ-GD1C026-2020-3214

answer: Estimado usuario, de acuerdo con lo solicitado en el pliego, numeral 6.1, que corresponde a las Obligaciones del Contratista, y el numeral 21 de la Fase Preparatoria, se requiere lo siguiente:.... Ver la respuesta completa en el acta de preguntas, respuestas y aclaraciones adjunto.

description: Estimados señores, en referencia al numeral 6.1 de los Pliegos Obligaciones del Contratista, se indica que para la demostración de la Conformidad de los Productos se lo debe hacer acorde a lo estipulado al numeral 9.2 del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 069 y de acuerdo a las Opciones que establece las cuales a saber son tres: 9.2.1 Certificado de conformidad de producto según esquema de certificación 1a, 9.2.2 Certificado de conformidad de producto según esquema de certificación 5 y 9.2.3 Certificado de conformidad de primera parte según norma NTE INEN–ISO/IEC 17050-1.  Sin embargo, al parecer por un error involuntario, el Pliego solo establece la primera opción Esquema de Certificación 1a por lo tanto, solicitamos se confirme que también se podrá presentar Certificados de Conformidad de Producto de acuerdo a las otras dos opciones, Certificado Esquema 5 y Certificado de Primera parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el RTE INEN 069.  Muchas gracias.

answer: ACLARACIÓN 1:  En el numeral 23.1, Experiencia General Mínima del oferente que consta en el documento denominado Información para la Fase Preparatoria y numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima del pliego, se solicita: ......... Favor revisar  el texto completo de la Aclaración No. 1, constante en el acta de preguntas, respuestas y aclaraciones adjunta.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2: En el apartado Otros Parámetros Resueltos por la Entidad Contratante, que consta en las págs.16-17 del pliego del presente proceso y en el numeral 23.2 del documento denominado Fase Preparatoria, se añade como un requerimiento adicional a lo ya señalado, la siguiente solicitud, que deberá constar como parte de la oferta:....Favor considerar el texto completo de la Aclaración No. 2, constante en el acta de preguntas, respuestas y aclaraciones adjunta.

description: ACLARACION

answer: Estimados Señores EEQ, en respuesta a vuestra convalidación cumplimos con la presentación de lo solicitado. Adjuntamos documentación requerida y respaldos, lo cual que será enviado tambien fisicamente, muchas gracias.

description: FAVOR REVISAR EL REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN EN EL ARCHIVO ADJUNTO.

answer: SE ADJUNTA CONVALIDACION SOLICITADA

description: FAVOR REVISAR LOS REQUERIMIENTOS DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES EN EL ARCHIVO ADJUNTO.

description: ADQUISICIÓN DE BALASTROS PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN, VARIAS CAPACIDADES

GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A.

streetAddress: EMILIO ROMERO PASAJE 32 N-O 303 TARQUI

legalName: GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A.

title: Subasta


description: LUMINARIA CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION 400W DOBLE NIVEL DE POTENCIA SIN FOTOCONTROL

description: CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES

title: OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)

description: LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

title: SIE-EEQ-GD1C033-2020-3214

answer: Estimado usuario, de conformidad al contenido  del numeral 21.2 Obligaciones adicionales del contratista, que se encuentra en el documento denominado: Información para la Fase Preparatoria, el mismo que es parte integral del Pliego del presente proceso, en el cual, en el primer acápite del referido numeral se solicita: ?El contratista deberá presentar los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas definidas en la ficha técnica, emitidos por organismos de certificación acreditados, con el aval de la SAE, al administrador del contrato, máximo en 15 días a partir de la ejecución del contrato. ?

description: Sres Comisión técnicaFavor confimar si los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas solicitados en la especificaciones técnicas avalados por el SAE serán presentados unicamente  por el proveedor adjudicado

answer: Estimado usuario, de conformidad al contenido  del numeral 21.2 Obligaciones adicionales del contratista, que se encuentra en el documento denominado: Información para la Fase Preparatoria, el mismo que es parte integral del Pliego del presente proceso, en el cual, en el sexto acápite del referido numeral se señala: ?Según se indica en el Oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0342-OF, de fecha 31 de marzo de 2020, ??mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2016-0478-OF del 13 de mayo de 2016, el entonces Ministerio de Electricidad y Energía Renovable solicitó que los ensayos de flujo luminoso para lámparas y de matriz de distribución de intensidades luminosas para luminarias de tecnología de descarga de alta intensidad HID, se realice en el Laboratorio de Luminotecnia del entonces Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables INER, actualmente Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE...Ver detalle completo en el acta de preguntas, respuestas y aclaraciones adjunto

description: Estimados SresFavor confirmar que los ensayos de flujo luminoso para lámparas y de matriz de distribución de intensidades luminosas ensayadas en el Laboratorio de Luminotecnia del IIGE., para luminarias solicitadas en este proceso serán presentados por el oferente adjudicado

answer: Estimado usuario, no se acepta la observación señalada, el plazo de ejecución indicado en el numeral 16 del documento denominado: ?Información para la Fase Preparatoria?, el cual es parte integral del Pliego del presente proceso, se encuentra establecido en base a la necesidad del material por parte de la EEQ, por lo que el oferente deberá presentar su oferta de acuerdo  a lo solicitado en el pliego y fase preparatoria.

description: Estimados EEQ buenas tardes, se solicita que amplíen el plazo de entrega ya que solicitan con entregas parciales a 45 días 680 luminarias, 60 días 516 luminarias y 90 días 516 luminarias, donde se puede evidenciar que el tiempo de entrega es muy corto, ninguna empresa a nivel nacional puede producir esta cantidad ya que se tiene que adquirir la materia prima para su ensamblaje, es por esto que solicitamos se amplié a 120 días sin entregas parciales y así no incurrir en multas, gracias

answer: Estimado usuario, las entregas parciales que se señalan en el numeral 16 Plazo de ejecución del documento denominado: Información para la Fase Preparatoria, el cual es parte integral del Pliego del presente proceso, se encuentran realizadas en función de las necesidades actuales de este material por parte del Departamento de Alumbrado Público de la EEQ.

description: Estimados buenas tardes, al pedir con entregas parciales a 45 días no estarían siendo justos con los oferentes ya que aparentemente solo podría participar una empresa que cuente con el stock de las mismas

answer: Estimado usuario, el plazo de ejecución señalado en el numeral 16 del documento denominado: Información para la Fase Preparatoria, el cual es parte integral del Pliego del presente proceso, se encuentra establecido en base a la necesidad del material por parte del Departamento de Alumbrado Público de la EEQ., por lo que el oferente deberá presentar su oferta de acuerdo a lo solicitado en el pliego y fase preparatoria.

description: Estimados Señores, solicitamos de la manera más comedida la extensión del plazo de entrega de los bienes a 120 días con entregas parciales, siendo la primera entrega en 75 días, la segunda entrega en 90 días y la tercera entrega en 120 días, muchas gracias.

answer: Estimado usuario, en caso de entregar una oferta de forma física de la oferta bastará con la presentación de la oferta original.

description: Estimados Señores, para los proveedores que realizarán la entrega fisica de la oferta, por favor confirmar si se requiere una copia de la misma, muchas gracias

answer: Respuesta: Estimado usuario, la Empresa Eléctrica Quito, actúa en estricto apego a la normativa legal vigente, por lo que en el contexto del VAE se observará lo establecido en los artículos 77 y 78 de la RESOLUCIÓN No. RE- SERCOP-2016-0000072, de fecha 31 de agosto de 2016, mismo que señalan: ?Art. 77.- Verificación de producción nacional antes de la adjudicación.- Reformada por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089, R.O.392, 20-XII-2018.-Con la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de las reglas que permitan otorgar preferencias a la producción nacional, las entidades contratantes, de oficio o a petición de parte, podrán verificar únicamente la existencia de una línea de producción, transformación, taller, fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano, propiedad del oferente, que acredite y demuestre la producción de los bienes ofertados dentro del procedimiento de contratación pública...Ver detalle completo en el acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Solicitamos que el Formulario de Declaración de VAE de la oferta sea revisado y comprobado minuciosamente si el oferente declara que NO es DISTRIBUIDOR, COMERCIANTE, IMPORTADOR, REPRESENTANTE DIRECTO o INTERMEDIARIO de los bienes o servicios que conforman su oferta. Siendo así, debe presentar los documentos pertinentes como los reportes de ensayos, los certificados de conformidad de producto y los respectivos SAE en los que se puede verificar la verdadera procedencia de las luminarias ofertadas y de sus componentes. Para este especifico caso, la procedencia debe ser obligatoriamente ECUATORIANA y no otra como Colombia, China, etc. Confirmar que la revisión y comprobación solicitada será realizada por parte de la Comisión Técnica y que, en el caso de encontrar un intento de falsear la verdad, el oferente será reportado a las autoridades competentes para que se tomen las medidas de acuerdo a lo dispuesto en la LOSNCP, su reglamento y los convenios internacionales suscritos por el Ecuador

answer: Estimado usuario, la Empresa Eléctrica Quito ha definido el presupuesto referencial del presente procedimiento al amparo de lo dispuesto en el numeral 2 del Art. 9 Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 consideraciones que constan dentro del Estudio de definición de presupuesto referencial el mismo que será publicado dentro del procedimiento cuando éste se encuentre en la etapa por adjudicar, en concordancia con lo dispuesto en el  tercer inciso del Art. 12 del mismo cuerpo normativo.Es preciso recordar que de conformidad con el Art. 265 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, en donde se establece: ?Presupuesto  referencial.-  Para  los  procedimientos  de  Subasta  Inversa  Electrónica  el presupuesto  referencial  no  será  visible...Ver el detalle completo en el acta de preguntas, respuestas y aclaraciones adjunto.

description: Estimados Señores, muy respetuosamente indicamos a Ustedes que el valor referencial para este proceso lamentablemente no permite que los participantes puedan ofertar una luminaria de buena calidad ya que el mismo es demasiado bajo para este producto, cuyos requerimientos y especificaciones técnicas son para una luminaria de excelente calidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos tanto por la entidad contratante como por el MERNNR. Realizamos esta advertencia para que sea tomada en consideración la posibilidad de elevar un nuevo proceso con un referencial más adecuado y evitar así una posible adquisición de luminarias de calidad inferior a las solicitadas. Gracias

answer: Estimado usuario, las normas de galvanizado que se exigen para el brazo de la luminaria corresponden a las normas que constan en la página web www.unidadespropiedad.com, en el documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, Revisión 00, de fecha 2015-02-18, vigentes y promulgadas por el MERNNR, no obstante en el caso de que las normativas se encuentre derogada y/o reemplazada, deberán incluir en su oferta el documento en el que se pueda evidenciar la derogación de la norma. Refiérase a la aclaración 2 del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones

description: Estimados Señores del Comité, en el documento anexo a los pliegos que corresponde a la información para la fase preparatoria, en la tabla del numeral 23.2, en la parte concerniente a los Certificados de Conformidad del Producto, se indica que, para el caso del Brazo de la Luminaria, el oferente debe presentar dicho Certificado según las Normas NTE INEN 2483 y ASTM A 153.  Referente a este punto, cabe indicar que la norma solicitada NTE INEN 2483 se encuentra actualmente derogada por el INEN y ésta ha sido reemplazada por la norma NTE INEN ISO 1461 Recubrimientos de Galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero – Requisitos y Métodos de Ensayo. Agradecería tomar en cuenta esto y permitir que se presenten los Ensayos bajo la norma NTE INEN ISO 1461, que es la que está actualmente vigente. Por favor confirmar.  Muchas gracias por su atención.

answer: Estimado usuario, en el numeral 20, Consideraciones del Bien-Especificaciones Técnicas,  del documento denominado: Información para la Fase Preparatoria, el cual es parte integral del Pliego del presente proceso, se solicita en el subnumeral 12.10, que el incremento de voltaje en los bornes de la lámpara sea ? 12V, por lo que el oferente deberá presentar su oferta en función de lo solicitado en las especificaciones técnicas. En cuanto al parámetro indicado en la especificación ofertada, este deberá ser susceptible de verificación en la información entregada en la oferta.

description: Estimados Señores, en relación al numeral 12.10 de las Especificaciones Técnicas que corresponde al Incremento de voltaje en los bornes de la Lámpara, se solicita que éste sea menor o igual a 12 V, valor que está basado en los requerimientos dados en las hojas técnicas de las lámparas de sodio 400w de la Norma IEC 60662 y que es requerido para el adecuado diseño de la Luminaria a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la Lámpara de Sodio dentro de la luminaria.  Un valor mayor a 12 V reduciría drásticamente la vida útil de la lámpara que es lo que por lo general sucede cuando el tamaño del reflector y por ende de la luminaria es más pequeña y por ende no adecuado para 400w.  Considerando la importancia de este parámetro para la vida útil de la lámpara, preguntamos: Se exigirá la presentación, dentro de los reportes de ensayo, de la prueba de Incremento de Voltaje en los bornes de la lámpara que avale que la luminaria ofertada cumple con esta especificación del MERNNR? Gracias

answer: Estimado usuario, deberá presentar en la oferta lo que se indica en el numeral 23.2 de la Información para la Fase Preparatoria, la cual es parte integral del Pliego del presente proceso y que en la parte que corresponde a Otros parámetros resueltos por la entidad contratante, se solicita en el Ítem 4, REPORTE DE PRUEBAS DE LOS ACCESORIOS ELÉCTRICOS-Balastro: Presentar copia legible del reporte de prueba del balastro según IEC 60923 y para el Ítem 5, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO-Balastro: Presentar copia legible del certificado de conformidad de producto del balastro según norma IEC 60923, IEC 61347-1, IEC 61347-2-9

description: Estimados Señores, en relación al numeral 23.2 de la Información para la fase preparatoria anexo a los Pliegos, en la parte que corresponde a - Otros parámetros resueltos por la entidad contratante -, en el Item 4  se indica que para el caso del Balastro se debe presentar el Reporte de Ensayo bajo la Norma IEC 60923, cuando en el Item 5, correspondiente a los Certificados de Conformidad de Producto, en cambio se indica que el Balastro debe cumplir, además de la Norma IEC 60923, también las Normas IEC 61347-1 e IEC 61347-2-9.  Por favor confirmar si solo se debe presentar el Reporte de Ensayo bajo la Norma IEC 60923 o también es necesario presentar el Reporte de ensayo bajo las otras 2 normas indicadas anteriormente, es decir sobre las Normas IEC 61347-1 e IEC 61347-2-9. Gracias.

answer: Estimado usuario en el numeral 23.2 de la Información para la Fase Preparatoria, la cual es parte integral del Pliego del presente proceso, en la parte que corresponde a Otros parámetros resueltos por la entidad contratante, respecto a la solicitud del Item 4, REPORTE DE PRUEBAS DE LOS ACCESORIOS ELÉCTRICOS-Ignitor o Arrancador: se solicita presentar copia legible del reporte de prueba del arrancador según IEC 61347-1, IEC  61347-2-1 e IEC 60927. Revisar aclaración 1 del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.En el ítem 5, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO -Ignitor o Arrancador: se requiere presentar copia legible del certificado de conformidad de producto del ignitor según norma IEC 60927 e IEC 61347-2-1.

description: Estimados Señores, en relación al numeral 23.2 de la Información para la fase preparatoria anexo a los Pliegos, en la parte que corresponde a - Otros parámetros resueltos por la entidad contratante -, en el Item 4  se indica que para el caso del Arrancador o Ignitor se debe presentar el Reporte de Ensayo bajo las Norma IEC 61347-1, IEC 61347-2-1 e IEC 60927 sin embargo en el Item 5, correspondiente a los Certificados de Conformidad de Producto, al parecer por un error tipográfico no se ha incluido la Norma  IEC 61347-1.  Por favor aclarar o confirmar si el Certificado de Conformidad de Producto del Arrancador o Ignitor debe estar emitido en base de todas las Normas requeridas en los Reportes de ensayo, es decir:  IEC 61347-1, IEC 61347-2-1 e IEC 60927.  Gracias.

answer: ACLARACIÓN 1: Se aclara a todos los oferentes que en la página 15 del pliego y numeral 23.2 de la Información para la Fase Preparatoria, la cual es parte integral del Pliego del presente proceso, en la parte que corresponde a Otros parámetros resueltos por la entidad contratante, respecto a la solicitud del Item 4, REPORTE DE PRUEBAS DE LOS ACCESORIOS ELÉCTRICOS-referente al Ignitor o Arrancador: El oferente deberá presentar copia legible del reporte de prueba del arrancador según IEC 61347-1, IEC 61347-2-1 e IEC 60927.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2: Se aclara a todos los oferentes que en el caso de que las normativas se encuentre derogada y/o reemplazada, deberán incluir en su oferta el documento en el que se pueda evidenciar la derogación de la norma.

description: ACLARACION

answer: CONVALIDACION

description: VER CONVALIDACIONES

answer: Estimados Señores,  procedemos con la respuesta a vuestras convalidaciones, gracias.

description: VER CONVALIDACION

answer: Estimados Señores, procedemos con la respuesta a vuestras convalidaciones, gracias.

description: VER CONVALIDACION

answer: SE ADJUNTA Y ENTREGA CONVALIDACION SOLICITADA DE MANERA FISICA Y POR CORREO ELECTRONICO

description: VER ARCHIVO

answer: Sres Comisión Técnica, en relación a convalidación solicitada, me permito informar que la misma no corresponde a la oferta de mi representada.Adjunto oficio 0100-20 como respaldo.

description: VER CONVAL

answer: Se envía la convalidación a los correos oandrade@eeq.com.ec y aabarca@eeq.com.ec

description: VER CONV

answer: Se envía la convalidación a los correos oandrade@eeq.com.ec y aabarca@eeq.con.ec

description: VER CON

answer: EstimadaComisión Técnica EEQ SAPresente. – Ref.- SIE-EEQ-GD1C033-2020 ?ADQUISICIÓN DE 1712 LUMINARIAS CON LÁMPARAS DE VAPOR SODIO, ALTA PRESIÓN, CERRADAS DE 400W, COMPLETAS, DOBLE POTENCIA, CON CARCASA DE ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL?De mi consideración: Por medio de la presente me permito dar respuesta a la convalidación solicitada para el proceso SIE-EEQ-GD1C033-2020 según el detalle de la siguiente tabla:OFERENTE: Mantenimiento Técnico Especializado MTE CIA. LTDA. RUC: 1792071577001 REQUISITO MÍNIMOCAUSA O ERRORSOLICITUDRESPUESTA1. En la página 6 de la fase preparatoria dentro de especificaciones técnicas para el portalámparas en el numeral 8.4.2 Hermeticidad Conjunto Eléctrico, se solicita mayor o igual IP65 IEC 60598-1En el cuadro de especificaciones técnicas presentadas por el oferente, se indica para el numeral 8.4.2 se refiera a las páginas 109 – 111, en las cuales se encuentra el catálogo del producto ofertado de varios modelos.Adjuntar el IP del Conjunto Eléc

name: MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE CIA. LTDA.

description: VER CONVAL

description: ADQUISICIÓN DE 1712 LUMINARIAS CON LÁMPARAS DE VAPOR SODIO, ALTA PRESIÓN, CERRADAS DE 400W, COMPLETAS, DOBLE POTENCIA, CON CARCASA DE ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE AV. DEL EJERCITO 1703 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

streetAddress: SANTIAGO DUARTE CALLE BRASIL OE3-33 LA CONCEPCION

title: Subasta


description: CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V.

description: CUMPLE LEGAL Y TECNICAMENTE

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V

title: SIE-EEQ-GD1C050-2020-3214

answer: Estimado usuario se acepta su requerimiento,  para el ítem 2 CONTACTOR TRIFASICO FUERZA, BOBINA 120 V AC, 30 A, AC3, subnumeral 7, Capacidad, que consta en el numeral 20 CONSIDERACIONES DEL BIEN de las especificaciones técnicas que se indican en el documento denominado fase preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, el oferente podrá ofertar un contactor de capacidad de 30A o 32A, siempre y cuando cumpla con las demás especificaciones técnicas solicitadas. Ver aclaración No. 1.

description: Estimados, solicitamos aceptar contactores de 32A en lugar de los de 30A debido a que es el rango de corriente comercial que se encuentra en el mercado ecuatoriano. Además, que esta pequeña variación de amperaje no influiría de manera el funcionamiento de los contactores en las redes de baja tensión.

answer: Estimado usuario se acepta su requerimiento, para el ítem 2 CONTACTOR TRIFASICO FUERZA, BOBINA 120 V AC, 30 A, AC3, subnumeral 7, Capacidad, que consta en el numeral 20 CONSIDERACIONES DEL BIEN de las especificaciones técnicas que se indican en el documento denominado fase preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, el oferente podrá ofertar un contactor de capacidad de 30A o 32A, siempre y cuando cumpla con las demás especificaciones técnicas solicitadas. Ver aclaración No. 1.

description: Sres Comisión TécnicaSolicitamos sean aceptados para el ÍTEM 2: CONTACTOR TRIFASICO FUERZA, BOBINA 120 V AC, 30A, AC3, los contactores de 32A

answer: Estimado usuario se solicita revisar el numeral 21.2 Obligaciones adicionales del contratista, que consta en el documento denominado fase preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, en donde en su parte pertinente indica: ? El contratista deberá presentar los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas definidas en las fichas técnicas, emitidos por organismos de certificación acreditados, con el aval de la SAE, al administrador del contrato, máximo en 15 días a partir de la ejecución del contrato.? Esto no exime al oferente de presentar en su oferta el certificado de cumplimiento de norma y reporte de prueba, solicitados en los subnumerales 2 y 3 del numeral 23.2 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante, que consta en el documento denominado fase preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso.

description: Estimados Señores, conforme archivo de INFORMACIÖN PARA FASE PREPARATORIA LEGALIZADA, -CONDICIONES PARTICULARES- numeral 21.2- El contratista deberá presentar los certificados de conformidad de producto, o de cumplimiento de Normas  definidas en la fichas técnicas , emitidos  por organismos acreditados con el aval de SAE, al Administrador del  contrato, máximo 15 días a partir de la ejecución del contrato, confirmar entonces que los certificados SAE , no se presentan con la oferta y unicamente el contratista adjudicado

answer: Estimado usuario se solicita revisar el numeral 21.2 Obligaciones adicionales del contratista, que consta en el documento denominado fase preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, en donde en su parte pertinente indica: ? El contratista deberá presentar los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas definidas en las fichas técnicas, emitidos por organismos de certificación acreditados, con el aval de la SAE, al administrador del contrato, máximo en 15 días a partir de la ejecución del contrato.? Esto no exime al oferente de presentar en su oferta el certificado de cumplimiento de norma y reporte de prueba, solicitados en los subnumerales 2 y 3 del numeral 23.2 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante, que consta en el documento denominado fase preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso.

description: Sres EEQ, favor confirmar que los certificados avalados por el SAE correspondientes a los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas definidas en las especificaciones técnicas serán presentados exclusivamente por el oferente adjudicado

answer: Estimado usuario se solicita revisar lo solicitado en el subnumeral 4, del numeral 23.2 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante, que consta en el documento denominado fase preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, en donde se indica lo siguiente respecto al Certificado de Distribuidor Autorizado: ? Presentar copia simple del certificado emitido por el fabricante, el cual se encuentre vigente y exprese que el proveedor participante es Distribuidor Autorizado del bien ofertado.Se entenderá vigente cuando el certificado haya sido emitido con máximo de 12 meses de anterioridad a la fecha de presentación de la oferta y/o dentro del certificado se indique su vigencia. En caso de que no se cumpla esta condición se entenderá que el certificado no se encuentra vigente por lo que no cumpliría con el requisito.Este documento se debe obligatoriamente incluir en la oferta.?

description: Sres Comisión Técnica, favor confirmar que el Certificado de Distribuidor Autorizado, que se presente por los oferentes debe ser emitido por el Fabricante

answer: Estimado usuario se solicita revisar lo solicitado en el subnumeral 4, del numeral 23.2 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante, que consta en el documento denominado fase preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, en donde se indica lo siguiente respecto al Certificado de Distribuidor Autorizado: ? Presentar copia simple del certificado emitido por el fabricante, el cual se encuentre vigente y exprese que el proveedor participante es Distribuidor Autorizado del bien ofertado.Se entenderá vigente cuando el certificado haya sido emitido con máximo de 12 meses de anterioridad a la fecha de presentación de la oferta y/o dentro del certificado se indique su vigencia. En caso de que no se cumpla esta condición se entenderá que el certificado no se encuentra vigente por lo que no cumpliría con el requisito.Este documento se debe obligatoriamente incluir en la oferta.?

description: EstimadosConforme archivo INFORMACIÓN  PARA FASE PREPARATORIA, OTROS PARAMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, el CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, se debe presentar copia simple del mismo emitido por el fabricante, favor confirmar que se verificara la originalidad del documento

answer: Estimado usuario se solicita revisar lo solicitado en el subnumeral 4, del numeral 23.2 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante, que consta en el documento denominado fase preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, en donde se indica lo siguiente respecto al Certificado de Distribuidor Autorizado: ? Presentar copia simple del certificado emitido por el fabricante, el cual se encuentre vigente y exprese que el proveedor participante es Distribuidor Autorizado del bien ofertado.Se entenderá vigente cuando el certificado haya sido emitido con máximo de 12 meses de anterioridad a la fecha de presentación de la oferta y/o dentro del certificado se indique su vigencia. En caso de que no se cumpla esta condición se entenderá que el certificado no se encuentra vigente por lo que no cumpliría con el requisito.Este documento se debe obligatoriamente incluir en la oferta.?

description: Señores, favor confirmar que el certificado de distribuidor autorizado que se presente debe ser emitido por el fabricante de los contactores

answer: ACLARACIÓN 1: Se aclara que para el ítem 2 CONTACTOR TRIFASICO FUERZA, BOBINA 120 V AC, 30 A, AC3, subnumeral 7, Capacidad, que consta en el numeral 20 CONSIDERACIONES DEL BIEN de las especificaciones técnicas que se indican en el documento denominado fase preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, el oferente podrá ofertar un contactor de capacidad de 30A o 32A, siempre y cuando cumpla con las demás especificaciones técnicas solicitadas.

description: ACLARACION

answer: Sres Comisión TecnicaEn atención a convalidación solicitada, mediante, el Portal de Compras Públicas, me  permito enviar, las facturas correspondientes al Contrato SG402-2019, páginas  98-101 del archivo pdf entregado por la venta de Contactores trifásicos de diferentes capacidades de mi representada, IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA, conforme las ?CONSIDERACIONES DE ENTREGA DE OFERTAS Y CONVALIDACIONES, PROCEDIMIENTOS GENERADOS MEDIANTE MFC USHAY:Las convalidacion,  será entregada, de forma íntegra firmada electrónicamente, a través del SOCE y de forma íntegra firmada electrónicamente a los siguientes correos electrónicos: ttipanta@eeq.com.ec y aabarca@eeq.com.ec.Atentamente,Gonzalo Augusto Prócel VegaGerente Importadora FERPROC MP CIA LTDA

description: ESTIMADOS SEÑORES: En archivo adjunto sírvase encontrar los Requerimientos de Convalidación de errores, de acuerdo con el Art. 156 de la Resolución No.RE-SERCOP-2016-0000072 la información solicitada debe ser subida al Portal de Compras Públicas.  Favor tomar en cuenta que las convalidaciones se remitirán conforme a lo solicitado en el pliego, a los siguientes correos electrónicos: ttipanta@eeq.com.ec y aabarca@eeq.com.ec  Revisar condiciones en Anexo CONSIDERACIONES DE ENTREGA DE OFERTAS Y CONVALIDACIONES PROCEDIMIENTOS GENERADOS MEDIANTE MFC USHAY publicado en el portal de compras públicas.

answer: SE  ADJUNTA OFICIO DE CONVALIDACION CON LOS DEBIDOS REPALDOS

name: JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

answer: ESTIMADA COMISION TECNICA Adjunto lo solicitado

description: ADQUISICIÓN DE CONTACTORES TRIFASICOS FUERZA, BOBINA 120V AC, VARIAS CAPACIDADES

Chavez Mendoza Diana Karolina

streetAddress: S39 CALLE E3B SN EL BEATERIO

legalName: Chavez Mendoza Diana Karolina

SEIUS S.A.

streetAddress: AUTOPISTA RUMIÑAHUI OTTO AROZEMENA 41 CONOCOTO

legalName: SEIUS S.A.

TOAPANTA QUITIO LUIS FERNANDO

streetAddress: LUIS NARANJO ENRIQUE TERAN LOTE 13 COTOCOLLAO

legalName: TOAPANTA QUITIO LUIS FERNANDO

streetAddress: JORGE JUAN FRAY JOAQUIN JIBAJA N33-06 LA VICENTINA

TELEWEI S.A.

streetAddress: AV SHYRIS AV NACIONES UNIDAS N36-188 BENALCAZAR

legalName: TELEWEI S.A.

title: Subasta


description: AISLADORES ELECTRICOS POLIMERICOS

description: AISLADORES ELECTRICOS POLIMERICOS

description: AISLADORES ELECTRICOS (EXCEPTO DE CERAMICA)

description: CUMPLE

title: ARTICULOS N.C.P. (INCLUSO VELAS, CERILLAS, PIELES DE AVES CON SUS PLUMAS, FLORES ARTIFICIALES, ARTICULOS PARA ENTRETENIMIENTO, TAMICES, CEDAZOS Y CRIBAS DE MANO, TERMOS MANIQUIES, PRESENTACIONES ANIMADAS PARA ESCAPARATES, Y SU PIEZAS N.C.P.)

description: AISLADORES ELECTRICOS POLIMERICOS

description: AISLADORES ELECTRICOS POLIMERICOS

title: SIE-EEQ-GD1D013-2020-3214

answer: Estimado Usuario, conforme lo indicado en el numeral 20. CONSIDERACIONES DEL BIEN – Especificaciones Técnicas de la fase preparatoria, las especificaciones técnicas así sí como el diagrama que se solicita, consta en las Unidades de Propiedad, del MERNNR: http://www.unidadespropiedad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=679, y es el que se detalla en el Acta de Preguntas, respuestas y aclaraciones que se adjunta.

description: Estimados senores, pudieran ayudarnos por favor con un diagrama del tipo de aislador solicitado, a fin de tener una referencia del producto a ofertar? Gracias.

answer: Estimado Usuario, conforme lo determinado en el documento denominado Información para la Fase Preparatoria y pliego, para el presente procedimiento de contratación no se requiere de la presentación de muestra.

description: Hay que presentar muestra

answer: Estimado Usuario, respecto a su consulta favor regirse a lo indicado en el numeral  16. Plazo de ejecución del documento denominado Información para la Fase Preparatoria, así como el tercer párrafo de la convocatoria y numeral 3.5 Plazo de Ejecución del pliego.

description: Debido a la situación de la pandemia solicito que la primera entrega sea a los 90 dias ,120,y 240 dias

answer: Estimado Usuario, respecto a su consulta favor regirse a lo indicado en el numeral  16. Plazo de ejecución del documento denominado Información para la Fase Preparatoria, así como el tercer párrafo de la convocatoria y numeral 3.5 Plazo de Ejecución del pliego.

description: Se puede entregar a los 90 dias 1537 unidades y el resto a 150 dias

answer: ACLARACIÓN 1: Se aclara que para acreditar la experiencia solicitada en el numeral 23.1 EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE del documento denominado Información para la Fase Preparatoria y 4.1.4 Experiencia general del pliego, los oferentes deberán:  ?Presentar certificados o actas de entrega recepción parcial o definitiva acompañados de la copia de factura que avalen la experiencia o facturas.El certificado o acta de entrega recepción definitiva como mínimo debe contenerla siguiente información: Identificación del contratista, identificación de la contratante, objeto del contrato, monto, plazo, fecha de emisión del documento.  El certificado o acta debe estar debidamente suscrito por el emisor o las partes en caso de actas.Las facturas presentadas deberán contener como mínimo la siguiente información: Nombre de la empresa, dirección, teléfono, número de factura, RUC, identificación del comprador, concepto de la venta, monto, fecha de emisión del documento.

description: ACLARACION

description: ADQUISICIÓN DE AISLADORES DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSIÓN.

ELEKTRON CIA LTDA.

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG 6-33 TOTORACOCHA

legalName: ELEKTRON CIA LTDA.

COIMPORELECSA S.A.

streetAddress: JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO DIAGONAL A LA FISCALIA DE TRANSITO 921 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: COIMPORELECSA S.A.

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

ELECTROSPEED S.A.

streetAddress: MIRAFLORES AV. CARLOS JULIO AROSEMENA 101 TARQUI

legalName: ELECTROSPEED S.A.

QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: INDANZA AV. DE LA PRENSA 140 SANTA BARBARA

legalName: QUEMCO CIA. LTDA.

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 BELISARIO QUEVEDO

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

streetAddress: RIO PALORA AV. AMAZONAS OE3-33 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

EISCO CIA. LTDA.

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: VIA A PINTG  5 SANGOLQUI

legalName: EISCO CIA. LTDA.

title: Subasta


description: BARRAS DE COBRE-NIQUEL

description: BARRAS DE COBRE-NIQUEL

description: BARRAS, VARILLAS Y PERFILES DE ALEACIONES DE COBRE: A BASE DE COBRE-ZINC (LATON), A BASE DE COBRE-NIQUEL (CUPRONIQUEL) O DE COBRE-NIQUEL-ZINC (ALPACA), ETC.

description: CUMPLE LEGAL Y TECNICAMENTE

title: BARRAS, VARILLAS Y PERFILES, DE COBRE

description: BARRAS DE COBRE-NIQUEL

description: BARRAS DE COBRE-NIQUEL

title: SIE-EEQ-GD1E051-2020-3214

answer: No, en razón de que en el pliego numeral 2.3 ?Especificaciones técnicas o términos de referencia? y en la pág. 8 de la fase preparatoria, ítem No 9 ?Forma geométrica de la barra?, la barra rectangular de cobre recocido es de 97.66 % de conductividad 50x6 mm.

description: pueden aceptar las barras con una conectividad del 46%??

answer: ENVIO POR MEDIO DE LA PRESENTE LA CONVALIDACION DE ERRORES

description: ESTIMADOS SEÑORES: En archivo adjunto sírvase encontrar los Requerimientos de Convalidación de errores, de acuerdo con el Art. 156 de la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 la información solicitada debe ser subida al Portal de Compras Públicas.  Favor tomar en cuenta que las convalidaciones se remitirán conforme a lo solicitado en el pliego, a los siguientes correos electrónicos: ttipanta@eeq.com.ec y aabarca@eeq.com.ec  Revisar condiciones en Anexo CONSIDERACIONES DE ENTREGA DE OFERTAS Y CONVALIDACIONES PROCEDIMIENTOS GENERADOS MEDIANTE MFC USHAY publicado en el portal de compras públicas.

description: ADQUISICIÓN DE BARRA DE COBRE ELECTROLÍTICA

ZURITA CUEVA ANDRES ALEJANDRO

streetAddress: LEONARDO MURIALDO AV. 6 DE DICIEMBRE E7-93 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: ZURITA CUEVA ANDRES ALEJANDRO

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

streetAddress: Av. Diez de Agosto Las Casas / esquina  BENALCAZAR

title: Subasta


description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES PARA REDES DE DISTRIBUCION

name: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE HERRAJES ELECTRICOS FADHELEC CIA.LTDA

description: VER DETALLE EN INFORME DE RECOMENDACION

title: PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC

description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES PARA REDES DE DISTRIBUCION

title: SIE-EEQ-GD1G010-2020-3214

answer: Estimado usuario, se debe cumplir con lo establecido en los pliegos del proceso y especificaciones técnicas definidas en el numeral 20 del documento ?FASE PREPARATORIA?.

description: Estimados buenas tardes, favor confirmar si para los tres tamaños de las grapa tipo pistola deben soportar 8000 libras como carga de  rotura ya que la grapa 6-3/0 y la grapa 6-4/0 son de menor robustes en comparación a la de grapa tipo pistola de 3/0-266.8MCM

answer: Estimado usuario, se debe cumplir con lo establecido en los pliegos del proceso y especificaciones técnicas definidas en el numeral 20 del documento ?FASE PREPARATORIA?, que dice textualmente ?NTE INEN 672, ASTM A123 – A153, equivalentes o superiores.? Si los parámetros establecidos en las normas NTC Norma Técnica Colombiana, son superiores se pueden considerar, caso contrario no. REVISAR INFORMACIÓN DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados buenas tardes, en las especificaciones tecnicas para las normas de fabricacion requieren bajo la NTE INEN 672, ASTM A123, ASTM A153, equivalentes o superiores. Es decir se aceptarian bajo norma NTC Norma Técnica Colombiana equivalente, gracias

answer: Estimado usuario, se debe cumplir con lo establecido en el numeral 6.1 de los pliegos del proceso, y numeral 21.2 del documento ?FASE PREPARATORIA?, en los cuales se determina 2 opciones para la presentación de certificado de conformidad de producto. REVISAR INFORMACIÓN DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados buenas tardes, en la fase preparatoria numeral 21.2 Obligaciones adicionales del contratista favor indicar que tipo de documento requieren si para un test report el labortaorio debe estar acreditado bajo norma IEC 17025 y para un certificado de conformidad de producto el organismo emisor debe estar acreditado bajo norma IEC 17065, favor indicar que solo se debe presentar el test report o el certificado de conformidad de producto, gracias

answer: Estimado usuario, como se detalla en el numeral 6.1 Obligaciones adicionales del contratista y numeral 21.2 del documento ?FASE PREPARATORIA?, que dice textualmente ?El contratista deberá presentar los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas definidas en las fichas técnicas, emitidos por organismos de certificación acreditados, con el aval de la SAE, al administrador del contrato, máximo en 15 días a partir de la ejecución del contrato ??. Así mismo,  en el inciso innumerado correspondiente a: Otros parámetros resuelto por la entidad contratante del pliego y numeral 23.2 de la FASE PREPARATORIA, se solicita lo siguiente: ?CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO: Presentar copias simples de certificados de cumplimiento de normas: NTE INEN 672, ASTM A123 – A153, equivalentes o superiores., definidas en la ficha técnica de esta contratación?... REVISAR INFORMACIÓN COMPLETA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados buenas tardes, se solicita que el certificado con el aval del SAE sea presentado solo por el oferente adjudicado, gracias.

answer: ACLARACIÓN 1: En el documento adjunto ?Directrices para la entrega de ofertas digitales?, se indica que:  ?? Las ofertas y/o convalidación se remitirán conforme a lo solicitado en el pliego, a los siguientes correos electrónicos anmunoz@eeq.com.ec y ptandrade@eeq.com.ec?.?? Para la presentación de ofertas por Courier se deberán observar las disposiciones constantes en el la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, misma que se adjunta. En caso de considerar esta alternativa para el envío de ofertas y convalidaciones, el oferente deberá notificar el envío de la oferta o convalidación física a los correos electrónicos anmunoz@eeq.com.ec y ptandrade@eeq.com.ec notificación que debe incluir la fecha y hora de entrega física de la documentación ??.Se aclara que los correos para notificación y envío de documentos son: anmunoz@eeq.com.ec y aabarca@eeq.com.ec  REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Saludos cordiales Estimados Sres. EEQ Por medio del documento adjunto damos contestacion a su solicitud de convalidacion.

name: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

description: 1. REQUISITO MÍNIMO: De acuerdo a lo indicado en el documento FASE PREPARATORIA numeral 23.2 OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, sub-numeral 1 CATÁLOGOS O FICHAS TÉCNICAS, se solicitó:?Presentar un catálogo o fichas técnicas del material ofertado, en inglés y/o español, emitido por el fabricante, donde se pueda verificar todas las especificaciones técnicas ofertadas en el numeral 20 de este documento Especificaciones técnicas?CAUSA ERROR: De la revisión de la oferta se evidencia que, en los catálogos, las páginas 94, 95 y 103 presentan información en idioma portugués.SOLICITUD: Se solicita al oferente, remitir la información contenida en las paginas mencionadas en idioma inglés y/o español, conforme lo requerido.VER DETALLE COMPLETO  EN DOCUMENTO ADJUNTO DE REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIONES

answer: Saludos cordiales Estimados Sres. EEQ Por medio del documento adjunto damos contestacion a su solicitud de convalidacion.

description: 2 REQUISITO MÍNIMO: De acuerdo a lo indicado en el documento FASE PREPARATORIA numeral 23.1. EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE, se solicitó: ?? Presentar certificados o actas de entrega recepción parcial o definitiva acompañados de la copia de factura que avalen la experiencia o facturas ??.CAUSA ERROR: En los documentos presentado para validar la experiencia del oferente hay información poco visible, pues en las páginas 65 y 66 la sumilla y el sello cubre parte del contenido, por lo que no es posible validar esta información.SOLICITUD: Se solicita al oferente presentar las páginas indicadas con la información clara y visible.VER DETALLE COMPLETO  EN DOCUMENTO ADJUNTO DE REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIONES

answer: Saludos cordiales Estimados Sres. EEQ Por medio del documento adjunto damos contestacion a su solicitud de convalidacion.

description: 3. REQUISITO MÍNIMO: De acuerdo a lo indicado en el documento FASE PREPARATORIA numeral 23.2 OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, sub-numeral 2 CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIOCAUSA ERROR: En los certificados de cumplimiento obligatorio hay información poco visible, pues en las páginas de la 89 a la 91 y de la 96 a la 98 la sumilla y el sello cubre parte del contenido, por lo que no es posible validar esta información.SOLICITUD: Se solicita al oferente presentar las páginas indicadas con la información clara y visible. VER DETALLE COMPLETO  EN DOCUMENTO ADJUNTO DE REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIONES

description: ADQUISICIÓN DE GRAPAS APERNADAS TIPO PISTOLA, VARIOS CALIBRES.

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: AV. SIMON BOLIVAR  115 LLANO CHICO

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta


description: OTROS APARATOS ELECTRICOS PARA CONMUTAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS O PARA HACER CONEXIONES A CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA UN VOLTAJE SUPERIOR  A 1000 V:  DE TENSION

description: OTROS APARATOS ELECTRICOS PARA CONMUTAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS O PARA HACER CONEXIONES A CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA UN VOLTAJE SUPERIOR  A 1000 V: CONTACTORES, RELES DE CORTE RAPIDO, DE INDUCCION, DE RETARDO DE TIEMPO, DE TENSION, RELES DIFERENCI

description: CUMPLE

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-EEQ-GD1K028-2020-3214

answer: Estimado usuario puede realizar la entrega de la totalidad de los materiales a los 90 días, contados a partir de la suscripción del contrato o puede entregar los materiales de acuerdo a las condiciones definidas en el numeral 16 de la fase preparatoria, el mismo que fue actualizado de acuerdo a la aclaración Nro. 1. Ver aclaración Nro. 1.

description: Estimados, al ser materiales de importación y la crisis sanitaria que estamos pasando, se solicita ampliar el tiempo de entrega a 90 días la totalidad de los materiales.

answer: Estimado usuario puede realizar la entrega de la totalidad de los materiales a los 90 días, contados a partir de la suscripción del contrato o puede entregar los materiales de acuerdo a las condiciones definidas en el numeral 16 de la fase preparatoria, el mismo que fue actualizado de acuerdo a la aclaración Nro. 1. Ver aclaración Nro. 1.

description: Estimados, al ser el mismo proceso que se declaro desierto hace un mes, se solicita mantener los mismos tiempos de entrega, para que se pueda tener mayor participación de oferentes, al poner a 30 días para la primera entrega, se se esta favoreciendo a un proveedor que tenga en stock, estos materiales

answer: Estimado usuario puede realizar la entrega de la totalidad de los materiales a los 90 días, contados a partir de la suscripción del contrato o puede entregar los materiales de acuerdo a las condiciones definidas en el numeral 16 de la fase preparatoria, el mismo que fue actualizado de acuerdo a la aclaración Nro. 1. Ver aclaración Nro. 1.

description: Estimados. Al ser de conocimiento público que dicho material objeto de contratación es de importación y que generalmente según los históricos de este tipo de adquisición, la EEQ ha manejado entregas superiores e iguales a 90 días de la totalidad y con forma de pago con anticipos de hasta el 70%. Es posible que se maneje  las mismas condiciones anteriores lo cual va a generar mayor participación de oferentes, de manera que se pueda tener una mejor oferta para los intereses de la EEQ?

answer: Estimado usuario los terminales de exterior deben ser libres de halógenos y los oferentes deben presentar un certificado en el cual el fabricante certifique que los terminales son libres de halógenos. Ver aclaración Nro. 2 y 3.

description: Estimados ingenieros, las terminaciones deben ser libres de halógeno?, en este caso es necesariopresentar certificado de cumplimiento?

answer: Estimado usuario los rangos de los calibres de los terminales deben ser de acuerdo a lo indicado en el numeral 20 ?Especificaciones Técnicas? de la Fase Preparatoria que en su parte pertinente indica:?ITEM 1: TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCMITEM 2: TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 2/0 AWG - 250 MCMITEM 3: TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE 250 - 750 MCM"

name: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.

description: SOLICITAMOS POR FAVOR ACLARAR Y CONFIRMAR LOS RANGOS DE CALIBRES DE APLICACIÓN DE LAS PUNTAS TERMINALES EXTERIORES CONTRAIBLES EN FRIO REQUERIDAS, YA QUE EN EL PRIMERO Y SEGUNDO ITEM SE SOBREPONEN LOS RANGOS. PARA CUBRIR UN MAYOR RANGO ESTE DEBERÍA CORREGIRSE DE LA SIGUIENTE MANERAITEM 1   TERM. EXTE. 25KV,      1 AWG - 2/0 AWGITEM 2   TERM. EXTE. 25KV   2/0 AWG - 250 MCMITEM3    TERM. EXTE. 25KV.  250 MCM -750 MCM

answer: Estimado usuario puede realizar la entrega de la totalidad de los materiales a los 90 días, contados a partir de la suscripción del contrato o puede entregar los materiales de acuerdo a las condiciones definidas en el numeral 16 de la fase preparatoria, el mismo que fue actualizado de acuerdo a la aclaración Nro. 1. Ver aclaración Nro. 1.Con respecto a los terminales exterior deben venir sin terminales conectores tipo ojo. La EEQ dependiendo del calibre del conductor instala, mediante compresión, los terminales conectores tipo ojo en los extremos de los terminales de exterior. Ver aclaración 4.Referente al certificado libre de halógenos, los oferentes deben presentar un certificado en el cual el fabricante certifique que los terminales son libres de halógenos. Ver aclaración Nro. 3.

description: Estimados, buenas tardes solicitando que:1. Los tiempos de entrega puedan ser: Primera entrega a 60 días y Segunda entrega a 90 días.2. Confirmar si se requiere de terminales de compresión, si la respuesta es favorable qué cantidades y para qué calibres de cable sería?3. Se requiere cumplir certificación libre de halógeno?

answer: Estimado usuario, los terminales de exterior deben venir sin terminales conectores tipo ojo. La EEQ dependiendo del calibre del conductor instala, mediante compresión, los terminales conectores tipo ojo en los extremos de los terminales de exterior. Ver aclaración 4.

description: Estimada comisión técnica, favor aclarar en caso de reuqerir los conectores de compresion, favor indicar el calibre de conductor

answer: Estimado usuario puede realizar la entrega de la totalidad de los materiales a los 90 días, contados a partir de la suscripción del contrato o puede entregar los materiales de acuerdo a las condiciones definidas en el numeral 16 de la fase preparatoria, el mismo que fue actualizado de acuerdo a la aclaración Nro. 1. Ver aclaración Nro. 1.

description: Estimados por favor considerar que los items solicitados son de importacion, que el tiempo de entrega  sea de 45 dias para la primer entrega, 60 dias en la segunda entrega y 90 dias la tercera entrega. gracias

answer: Aclaración 1: En el documento denominado información para la Fase Preparatoria numeral 16 ?PLAZO DE EJECUCIÓN? deberá decir: El plazo de ejecución es de 90 días, contados a partir de la fecha de inicio establecida en el cronograma acordado entre las partes administrador de contrato y contratista, el mismo que deberá ser elaborado en el plazo máximo de 10 días a partir de la suscripción del contrato para la elaboración de este cronograma se deberá observar las condiciones definidas en la siguiente tabla, tomando en cuenta que la segunda entrega se deberá realizar a partir del primer mes del 2021...... Ver texto completo en archivo adjunto.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 2: En el documento denominado información para la Fase Preparatoria 20, para los: ?ITEM 1:TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM, ITEM 2: TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 2/0 AWG - 250 MCM y ITEM 3: TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE 250 - 750 MCM", numeral 7 ?TIPO? deberá decir:Contraíble en frío, sello total contra la humedad. Los terminales de exterior deben ser libres de halógenos.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 3: Dentro del numeral 23.2OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE de la información para la fase preparatoria y numeral Otros parámetros resuelto por la entidad contratante del pliego, ítem 2 deberá decir: Presentar copias simples de certificados de cumplimiento de normas: ASTM D1418, IEEE std. 48-2009, IEC 60815, NEMA WC 74/ICEA S-93-639 y UL 1072 o equivalentes, definidas en la ficha técnica de esta contratación.Presentar un certificado emitido por el fabricante donde se indique que los terminales de exterior son libres de halógenos

description: ACLARACION

answer: Aclaración 4: En el documento denominado información para la Fase Preparatoria 20, para los: ?ITEM 1:TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM, ITEM 2: TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 2/0 AWG - 250 MCM y ITEM 3: TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE 250 - 750 MCM", numeral 13 ?KIT Y ACCESORIOS? deberá decir: El terminal de medio voltaje para exteriores debe ser de alta resistencia a la erosión Tracking para minimizar las corrientes de fuga en condiciones de alta humedad. La EEQ dependiendo del calibre del conductor instala, mediante compresión, los terminales conectores tipo ojo en los extremos de los terminales de exterior. El kit debe incluir el manual de instalación.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 5: En el anexo de este documento se detallan las actualizaciones de la fase preparatoria del numeral 20 consideraciones del bien para las especificaciones técnicas de los ítems: 1:TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM, ITEM 2:TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 2/0 AWG - 250 MCM y ITEM 3: TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE 250 - 750 MCM" , numeral 16 Plazo de Ejecución y numeral 23.2OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. Ver anexo en archivo adjunto

description: ACLARACION

answer: Señores EEQ, se adjunta la informacion solicitada.

description: Revisar detalle de convalidación en archivo adjunto, la respuesta a la convalidación de errores debe ser subida al portal de compras públicas y entregada de acuerdo al archivo denominado Directrices para la presentación de ofertas de acuerdo al calendario de proceso

answer: se adjunta lo solicitado

answer: Estimados adjuntamos la convalidación de errores

answer: Estimados,Dando respuesta a su solicitud de convalidación, se adjunta el documento correspondiente y el catalogo necesario para poder validar su requerimiento.Donde se puede evidenciar que para las referencias ofertadas, el control de esfuerzo eléctrico, utilizando partículas de Óxido de Zinc Oxido Metálico y las cintas bloqueadoras de humedad, proveen una instalación confiable con óptimo desempeño a largo plazo, incluso en condiciones ambientales adversas

answer: Buenos dias Estimados Srs Empresa Electrica Quito S.A, adjunto convalidacion de errores presentada por ELEKTRON CIA LTDA para el proceso SIE-EEQ-GD1K028-2020

answer: Estimados, por la presente me permito convalidar lo solicitado.

answer: Estimada Comisión técnica Se adjunta la convalidación requerida.

description: ADQUISICIÓN DE TERMINALES EXTERIORES UNIPOLARES ENCOGIBLES EN FRIO O CONTRAIBLE 25 kV, VARIOS CALIBRES

Chavez Mendoza Diana Karolina

streetAddress: S39 CALLE E3B SN EL BEATERIO

ELECTROLEG S.A.

streetAddress: PADRE SOLANO GARCIA MORENO 1309 TARQUI

legalName: ELECTROLEG S.A.

PROENERGY S.A.

locality: MILAGRO

streetAddress: .  SOLAR 1 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: PROENERGY S.A.

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

streetAddress: PABLO PAREDES AV GALO PLAZA LASSO E2 - 34 EL INCA

IRIARCO S.A.

streetAddress: SAN SALVADOR MARTIN CARRION E7-85 IÑAQUITO

legalName: IRIARCO S.A.

HERNANDEZ JUAN CARLOS

streetAddress: AV  DE LOS SHYRIS AV ELOY ALFARO N32-218 LA VICENTINA

legalName: HERNANDEZ JUAN CARLOS

title: Subasta


description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

title: SIE-EEQ-GD1K024-2020-3214

answer: ESTIMADOS SEÑORES POR MEDIO DEL PRESENTE ENVIÓ CONVALIDACION SOLICITADA POR LA ENTIDAD, SALUDOS CORDIALES

description: FAVOR VERIFICAR LAS CONVALIDACIONES EN EL ARCHIVO ADJUNTO.

answer: Estimados, Adjunto la convalidación solicitada.

description: FAVOR REVISAR LAS CONVALIDACIONES EN EL ARCHIVO ADJUNTO.

answer: SENORESCOMISION TECNICAADJUNTAMOS NUESTRA RESPUESTA A SU PREGUNTA DE CONVALIDACION

description: FAVOR REVISAR LA CONVALIDACION EN EL ARCHIVO ADJUNTO

description: ADQUISICIÓN DE EMPALMES DE COMPRESIÓN DE COBRE, VARIOS CALIBRES

ARTINEGOCIOS S.A.

streetAddress: CDLA. KENNEDY NORTE AV. NAHIM ISAIAS B. MIGUEL H. ALCIVAR DIAGONAL A TORRES DEL NORTE 6-7-13-14 MZ410 TARQUI

legalName: ARTINEGOCIOS S.A.

AUTOMATION & ELECTRIC S. A. AUTOMELECSA

streetAddress: SAUCES NUEVE SOLAR 4A A 50 MTS DE RESERVORIO DE AGUA MZ L-7 TARQUI

legalName: AUTOMATION & ELECTRIC S. A. AUTOMELECSA

MORA ARBOLEDA MARTHA MARGOTH

streetAddress: OE5L / LOS ENCUENTROS PASAJE S13K S13-231 VILLA FLORA

legalName: MORA ARBOLEDA MARTHA MARGOTH

legalName: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.

streetAddress: SANTIAGO DUARTE CALLE BRASIL OE3-33 LA CONCEPCION

legalName: MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE CIA. LTDA.

MEGACABLES S.A

streetAddress: DE LOS HELECHOS DE LOS CIPRECES LT 115 E5 KENNEDY

legalName: MEGACABLES S.A

title: Subasta


description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

description: CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

title: SIE-EEQ-GD1K045-2020-3214

answer: Estimado usuario, en el documento de ?Información para la fase preparatoria? del proceso de contratación pública con código SIE-EEQ-GD1K045-2020 en el numeral 20 ?Condiciones del bien?, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, numeral 14 se indica como ?Normas de Fabricación? las siguientes: ?UL 486A-486B. ó IEC 61238 1 ó IEC 61238 2 ó IEC 60352?, requeridas como Entidad Contratante.Cabe anotar que las normas IEC, ?UL?, son de uso universales, en tanto que las normas NTC y NMX son propias de un país.

description: Estimados buenas tardes, para justifcar las normas de fabricación se podría entregar con normas similares por ejemplo NTC Colombianas o NMX Mexicanas dando cabida a mas oferentes, gracias

answer: Estimado usuario, en el documento de ?Información para la fase preparatoria? del proceso de contratación pública con código SIE-EEQ-GD1K045-2020 en el numeral 20 ?Condiciones del bien?, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ÍTEM 4. TERMINAL COMPR. RECTO DE CU-SN BARRIL LARGO 2 PERF. NO. 750 MCM, en el numeral 9 ?Tamaño de la perforación? se especifica: ?Mínimo 7/16 pulgada? como requerimiento. Por tanto, la perforación de 1/2? estaría dentro del rango solicitado.

description: Estimados señores, Por medio de la presente, solicitamos comedidamente que nos aclaren si el terminal 750MCM es con las perforaciones, ya que la norma de este terminal son las perforaciones de 1/2".Saludos cordiales

answer: Estimado usuario, en el presente proceso NO se requiere de muestras para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

description: Estimados, por favor confirmar si se requieren muestras para este proceso

answer: Estimado usuario, en el documento de ?Información para la fase preparatoria? del proceso de contratación pública con código SIE-EEQ-GD1K045-2020 en el numeral 20 ?Condiciones del bien?, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el ÍTEM 1. TERMINAL COMPR. RECTO DE CU-SN ESTANDARD 1 PERF. NO. 1/0 AWG, en el numeral 12 ?Longitud Total L? se especifica: ?Mínimo 66 mm? y en el numeral 13 ?Longitud del barril B? se indica: ?Mínimo 28 mm?.En el ÍTEM 2. TERMINAL COMPR. RECTO DE CU-SN ESTANDARD 1 PERF. NO. 2/0 AWG, en el numeral 12 ?Longitud Total L? se especifica: ?Mínimo 71 mm? y en el numeral 13 ?Longitud del barril B? se indica: ?Mínimo 32 mm?.En el caso del ÍTEM 3. TERMINAL COMPR. RECTO DE CU-SN ESTANDARD 1 PERF. NO. 4/0 AWG, en el numeral 12 ?Longitud Total L? se especifica: ?Mínimo 82 mm? y en el numeral 13 ?Longitud del barril B? se indica: ?Mínimo 35 mm?.....FAVOR REVISAR RESPUESTA COMPLETA EN EL ACTA ADJUNTA

description: 1.-Estimados las medidas se encuentran orientadas a una marca especifica por favor aceptar la siguiente descripción ya que las dimensiones del largo no influyen en la aplicación :2 AWG - BARRIL:20mm/ TOTAL:48mm1/0 AWG- BARRIL:26mm/TOTAL:59mm2/0AWG-BARRIL 28mm/TOTAL:66mm3/0AWG-BARRIL:32mm/TOTAL:74mm4/0AWG-BARRIL:35mm/TOTAL:82mm250mcm-BARRIL:36mm/TOTAL:128.5mm500MCM-BARRIL:50mm/TOTAL:156.5mm

answer: Estimado usuario, en el documento de ?Información para la fase preparatoria? del proceso de contratación pública con código SIE-EEQ-GD1K045-2020 en el numeral 20 ?Condiciones del bien?, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para cada ítem solicitado se especifica como nota: ?Cada terminal deberá ser marcado en forma legible, indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información: Calibre de conductor para cual sirve el terminal, marca de fábrica, modelo y año de fabricación?. Por lo tanto, se requiere necesariamente que el año de fabricación se encuentre en los terminales ofertados.

description: 2.-Estimados por favor confirmar si es necesario el año de fabricación este en el terminal o si se les puede dar un certificado de fabrica en el cual conste y certifiquen el año de fabricación de dichos terminales.

description: ADQUISICIÓN DE TERMINALES DE COMPRESIÓN RECTOS TIPO BARRIL, VARIOS CALIBRES.

Chavez Mendoza Diana Karolina

legalName: Chavez Mendoza Diana Karolina

title: Subasta


description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS ELECTRICOS O ELECTRONICOS PLANIMETROS.

description: en razón de haber presentado la oferta de mejor costo en los términos del numeral 17 del Art. 6 de la LOSNCP.

title: INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION, VERIFICACION O ENSAYO N.C.P.

description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

title: SIE-EEQ-GD1O021-2020-3214

answer: Estimado usuario, favor referirse al documento Información para la fase preparatoria numeral 23.2,ítem 3, la cual señala: Certificado de precisión "Presentar copia simple del certificado de precisiónemitido por el fabricante, en el cual se pueda verificar el valor de precisión del equipo ofertado, elcual debe ser concordante con el declarado en el numeral 20 del indicado documento".

description: Estimado señores EEQ.La calibración a la que hace referencia el pliego en la página 7 se considera como la calibración del equipo en fábrica? cada equipo es despachado con su respectivo reporte de pruebas del fabricante.Verificar lo establecido en la regulación ARCONEL  001/16 aprobado en enero 2020 por la ARCONEL.En aplicación del Procedimiento.emitido por la ARCONEL, el CENACE está autorizado a brindar los servicios de calibración únicamente y exclusivamente a los Participantes del Sector Eléctrico Ecuatoriano – PMSE.

answer: Estimado usuario, favor referirse al numeral 8 del documento denominado Información para la fasepreparatoria, la cual señala: "Esta contratación prevé la provisión de 52 contadores de energía deestado sólido, trifásicos 4 hilos, 3 elementos, homologados por el CENACE, de acuerdo a lasespecificaciones técnicas descritas en el numeral 20 de este documento"

description: Referente al requisito de homologación de equipos en el Cenace, se entiende que los equipos a ofertar deben estar aceptados por el CENACE para ser usados como parte del sistema de medición comercial del sistema eléctrico ecuatoriano.?

answer: Estimado usuario, favor referirse al numeral 20, ítem 28 del documento denominado Informaciónpara la Fase preparatoria la cual señala: ?Protocolo de comunicación avalado por CENACE.Información disponible conforme la regulación Sistema de Medición Comercial - SISMEC- del Sector Eléctrico Ecuatoriano ARCONEL 001/16, numeral 15, la cual señala: deberá cumplir con el protocolode comunicación IEC-870-5 /102.

description: Estimados, podrían aclarar cuál es el protocolo de comunicación avalado por CENACE?

answer: Estimado usuario, el CENACE es la entidad encargada de homologar los equipos para instalar enpuntos del sistema nacional interconectado, que existe en el mercado. El procedimiento dehomologación es en base a pruebas técnicas definidas por el CENACE

description: Estimada comisión. Por favor aclarar el proceso de homologación en CENACE para este tipo de equipos.

answer: Estimados, Adjunto la convalidación solicitada.

description: Favor revisar el requerimiento de convalidaciones en el acta adjunta, cuyo detalle por el número de caracteres permitido no es factible detallarlo en este casillero.

answer: Estimados Señores EEQ.Se adjunta las convalidaciones solicitadas.

description: ADQUISICIÓN DE CONTADORES DE ENERGÍA ESTADO SÓLIDO, TRIFASICOS 4HILOS, 3 ELEMENTOS 3X57-240 V, 5A, DEM. REA. BIDIREC. BORNERA, MOD Y ETHERNET.

ELSYSTEC S.A.

streetAddress: VASCO DE CONTRERAS AV. MAÑOSCA N35-251 BENALCAZAR

legalName: ELSYSTEC S.A.

title: Subasta


description: EQUIPO DE MEDICION DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

description: EQUIPO,INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA PRUEBAS Y LAB: RED ELECTRICA, TELECOMUNICACION, COMPUTACION

name: ESPECIALISTAS EN SUBESTACIONES EMS-TESTING CIA.LTDA.

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS (EXCEPTO OSCILOS - COPIOS Y OSCILOGRAFOS DE RAYOS CATODICOS) PARA MEDIR O VERIFICAR EL VOLTAJE, LA CORRIENTE, LA RESISTENCIA O LA POTENCIA, SIN DISPOSITIVO REGISTRADOR (EXCEPTO MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DEELECTRICIDAD)

title: SIE-EEQ-GD1O023-2020-3214

answer: Estimado usuario, no es posible ampliar el plazo de entrega, favor considerar el numeral3.5 del pliego y el numeral 16 de la fase preparatoria, en donde se establece el plazo de ejecución, el cualcomprende la entrega de bienes y entrenamiento.

description: Estimados señores EEQ: Por favor ampliar el plazo de entrega a 120 días, gracias.

answer: Estimado usuario, debe cumplir con las certificaciones SAE, INEN, etc., especificados en elnumeral 6.1 del pliego y numeral 21.2 de la fase preparatoria, que corresponde a las Obligacionesadicionales del contratista.

description: Estimados Señores EEQ, por favor considerar excluir la certificaciones SAE, INEN y demás, ya que tramite de estos documentos sobre pasa el valor de los equipos y valor en el PAC para 2020. El tramite de estos certificados y pruebas excede también el cronograma publicado.

answer: Estimado usuario, las longitudes de los conductores deben ser de iguales o superiores alas magnitudes indicadas en la fila 21, del cuadro de especificaciones técnicas, del numeral 20Consideraciones del Bien o Servicio, de la fase preparatoria.

name: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION Y MODERNIZACION EMPRESARIAL E INDUSTRIAL CAMEI S.A.

description: Estimados señores de la EEQ, por favor su ayuda confirmando si para el cable de color 2, podría ser de 10 metros, puesto que es el estándar de la marca que representamos.

answer: Estimado usuario, de conformidad con la fila 8, del cuadro de especificaciones técnicas,numeral 20 Consideraciones de los Bienes o Servicios de la fase preparatoria, el rango de frecuencia delos equipos es desde 41Hz hasta 150 Hz, con selección manual o ajuste automático deben inyectar losequipos ese intervalo de frecuencia durante el funcionamiento.

name: TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA.

description: Estimados señores EEQ, En el cuadro de especificaciones técnicas solicitadas, numeral 8 ?RANGO DE FRECUENCIA DE MEDIDA? que solicita lo siguiente ?De 41Hz a 150Hz, con selección manual o ajuste automático.? con el fin de evitar malas interpretaciones y de ampliar la participación a otros proveedores, confirmar si la frecuencia puede ser variable entre el rango de 41Hz a 150 Hz.

answer: Estimado usuario, los equipos ofertados no deben inyectar corrientes a 60 Hz, pero lafrecuencia inyectada durante el funcionamiento debe estar entre los 41Hz hasta 150 Hz, con selecciónmanual o ajuste automático, de conformidad con la fila 8, del cuadro de especificaciones técnicas,numeral 20 Consideraciones de los Bienes o Servicios de la fase preparatoria.

description: El equipo telurómetro debe inyectar y medir señales de magnitudes controladas y de frecuencias que no sean múltiplos de la fundamental 60 Hz para nuestro país, confirmar la aceptación de frecuencias que cumplan la premisa antes mencionada y que estarían dentro del rango solicitado en el literal número 8 del cuadro de especificaciones técnicas.

answer: Estimado usuario, el rango de temperatura de operación es mínimo -15C hasta 55C, deacuerdo a lo indicado en la fila 12, cuadro de especificaciones técnicas, del numeral 20 Consideracionesdel Bien o Servicio de la fase preparatoria.

description: Confirmar si la temperatura de operación puede estar en un rango de -10C a +40c, considerando que no existe condiciones tan adversas en nuestro país. Esto con la finalidad de ampliar la participación de otros proveedores.

answer: Estimado usuario, en la fila 16, del cuadro de especificaciones técnicas, del numeral 20Consideraciones del Bien o Servicio de la fase preparatoria, se establece el número de picas/polospara medición: 3 o 4 picas/polos, en función del número de terminales o polos del equipo ofertado.

description: Estimasdos señores EEQ, El requerimiento indica un equipo Telurómetro, entendiéndose que es un medidor de Resistencia y Resistividad, por lo que esto hace que se requiera 4picas/polos y kit de 4 cables obligatorios. Confirmar ya que un equipo solo de 3 picas/polos no aplicaría con lo silicitado, dejando fuera mediciones que se pueden aplicar en su sistema. Un Equipo de 3 picas/polos son unidades extremadamente básicas para una empresa de distribución.

answer: Estimado usuario, las longitudes de los conductores deben ser de iguales o superiores alas magnitudes indicadas en la fila 21, del cuadro de especificaciones técnicas, del numeral 20Consideraciones del Bien o Servicio de la fase preparatoria.

description: los cables solicitados no perteneces a un metraje estandar, y que todos los oferentes en el mercado no disponemos con exactitud de acuerdo a los metrajes indicados en el numeral 21 del cuadro de especificaciones técnicas. confirmar la aceptacion de medidas de los cables en los siguientes rangos. para el cable 1: de 3 a 5 m, para el cable 2 y 3 :de 10 a 12m, y para el cable 4: 15 a 20m.

answer: Estimado usuario, de conformidad con la fila 8, del cuadro de especificaciones técnicas,numeral 20 Consideraciones de los Bienes o Servicios de la fase preparatoria, el rango de frecuenciade los equipos es desde 41Hz hasta 150 Hz, con selección manual o ajuste automático debe inyectarlos equipos ese intervalo de frecuencia durante el funcionamiento.

description: estimados señores favor confirmar o rectificar el racgo de la frecuencia del telurometro, lo adeucado es  128Hz/111Hz/105Hz/94Hz manual o automático

answer: SE ADJUNTA CONVALIDACION DE ERRORES

description: FAVOR REVISAR EL REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN EN EL ARCHIVO ADJUNTO

answer: Estimados Srs. EEQ,En respuesta a su amable solicitud de convalidación, el documento ha sido foliado y rubricado y se lo ha remitido vía correo electrónico, de acuerdo a sus instrucciones.Atentamente,RICARDO GERMÁN MORALES VIVERO

answer: Se adjunta documentación de convalidaciones solicitadas por la entidad contratante.

description: FAVOR REVISAR EL REQUERIMIENTO DE CONVALIDACION EN EL ARCHIVO ADJUNTO

name: ENERGIA TELECOMUNICACIONES FIBRA OPTICA ENTELFO CIA LTDA.

description: ADQUISICIÓN DE TELUROMETROS CON KIT COMPLETO PARA MEDICIONES DE PUESTA A TIERRA

MORALES VIVERO RICARDO GERMAN

streetAddress: EL HUERTO  S/N CUMBAYA

legalName: MORALES VIVERO RICARDO GERMAN

PROTECO COASIN S.A.

streetAddress: AV. 12 DE OCTUBRE AV. ORELLANA N26-141 LA FLORESTA

legalName: PROTECO COASIN S.A.

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

streetAddress: Av. Diez de Agosto Las Casas / esquina  BENALCAZAR

QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: INDANZA AV. DE LA PRENSA 140 SANTA BARBARA

legalName: QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: MERCURIO Y PROGRESO SAN PATRICIO S/N CALDERON (CARAPUNGO)

streetAddress: PAYAMINO AV. 6 DE DICIEMBRE E7-47 JIPIJAPA

title: Subasta