description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: por ser el oferente habilitado que ha cumplido con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos y de conformidad con el resultado de la calificación de ofertas

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELLRS-011-20-462114

answer: No. Como experiencia específica se requiere obras de expansión de redes dealumbrado público y/o instalación de alumbrado público, tal como se indica en el pliego de este proceso.

description: Estimados señores de la Comisión para la experiencia específica será valido las actas de construcción, re-potenciación, mantenimiento de redes de distribución en MT y BT donde existieron alumbrado público ?? FAVOR RESPONDER SI O NO

answer: La localía será en el cantón de Vinces tal como indican los Terminos deReferencia.

description: Estimados Buenos Días:Favor indicar la localidad del presente proceso. Gracias

answer: Para la firma electrónica de las ofertas, los oferentes deberán realizar lo siguiente en base a lo indicado en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C en el numeral 6.1 que indica lo siguiente:6.1.- Para los procedimientos de contratación en los que es obligatoria la generación de las ofertas a través del Módulo Facilitador de la Contratación Pública, los usuarios del Sistema Nacional de Contratación Pública deberán realizar los siguientes pasos:a ?????????.b Ingresar toda la información y documentación de los formularios que componen la oferta, de conformidad con las funcionalidades y controles establecidos en la herramienta informática.c Una vez ingresada toda la información y documentación de la oferta, presionar el botón ?Vista previa de la oferta?, mismo que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, para generar la vista previa de la oferta en formato PDF.d Descargar el archivo de la vista previa de la oferta y firmar electrónicamente en cada uno de los

description: Estimados Ingenieros de la Comisión Técnica podrían ayudar aclarando la duda de en que parte del Módulo USHAY hay la opción de firmar  electronicamente la oferta, para así subirla al Portal de Compras Públicas tal como se solicita en el pliego donde dice que todas las ofertas deberán ser presentadas por los oferentes, única y exclusivamente a través del Portal de COMPRAS PUBLICAS, mismas que para ser válidas deberán estar firmadas electrónicamente a efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 24.1 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP. Gracias

answer: Los rubros de luminarias que se deben instalar deben contar con su respectivafotocélula tipo FAIL ON tal como indica la especificación técnica del Ministerio. Así mismo, las luminarias de150W deben contar con el brazo metálico de acero galvanizado de 1.5m de longitud mientras que lasluminarias de 250W deben contar con el brazo metálico de acero galvanizado de 2m de longitud.

description: EStimada comision tecnica por favor indicar si dentro de los rubros de luminarias se incluye fotocontrol y si el tipo es fail  off o fail on

answer: En los Términos de Referencia, en Obligaciones Adicionales del Contratista seindica que se deberá incluir como parte de la oferta los catálogos de los transformadores y luminarias quese utilizarán como parte de la ejecución de la obra. Así mismo al fiscalizador de la obra se deberá presentarlos certificados de calidad de dichas luminarias y transformadores, vigentes y avalados por el Servicio deAcreditación Ecuatoriana SAE de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano dela calidad.

description: Estimados Ingenieros de la Comisión Técnica podrían ayudar aclarando si el oferente adjudicado es el que debe de presentar lo solicitado en el pliego en el numero 4.1.8 concerniente a las LAS ESPECIFICACIONESTECNICAS HOMOLOGADAS DEL MINISTERIO. En el caso de no ser así favor indicar que es lo que se debe de presentar y adjuntar algún ejemplo como modelo. Gracias

description: LRS SAPG ITB INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES URBANOS MARGINALES GD

Yugsi Lanchimba Jhony Fabricio

region: IMBABURA

locality: IBARRA

streetAddress: CRISTOBAL TOBAR SUBI LUIS MADERA NEGRETE 8 E3 SAGRARIO

legalName: Yugsi Lanchimba Jhony Fabricio

MURILLO POZO JORGE DAVID

streetAddress: SOLAR 65 XIMENA

legalName: MURILLO POZO JORGE DAVID

COECHIR  S.A.

locality: LA LIBERTAD

streetAddress: BARRIO ROCAFUERTE AV 2 Y CALLE 24, MZ 9 FRENTE A LA ESCUELA FRENCISCO VALDIVIA S/N LA LIBERTAD

legalName: COECHIR  S.A.

KINELETEC S.A.

streetAddress: COLOMBIA CALLE 22 AVA - CALLE 23 AVA 4608 FEBRES CORDERO

legalName: KINELETEC S.A.

PPV CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.

streetAddress: JUAN MONTALVO 9 DE OCTUBRE Y ROCAFUERTE 718 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: PPV CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.

DHARLANG S.A.S.

streetAddress: CARRIZAL  S/N MARISCAL SUCRE (HUAQUES)

legalName: DHARLANG S.A.S.

MALIZA CRUZ ANGEL PAUL

streetAddress: HUMBERTO CENTANARO DECIMO QUINTA S/N MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: MALIZA CRUZ ANGEL PAUL

locality: VINCES

streetAddress: GENERAL CORDOVA RICAURTE S/N VINCES, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CAICEDO & CAICEDO DICONELPRO S.A


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

scheme: CPC

description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO Y SENALIZACION ELECTRICA EN CARRETERAS Y LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDOS, CALEFACCION ELECTRICA, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES,ETC.

name: IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.

description: CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD

title: COTO-CNELMAN-001-20-462114

status: complete

description: MAN-SAPG EXP DOTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VÍA MANTA BEACH HACIA SAN MATEO GD

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Cotización

CONSTRUCTORA GISMA S A

region: EL ORO

locality: MACHALA

countryName: ECUADOR

streetAddress: PRIMERA NORTE  S/N LA PROVIDENCIA

scheme: EC-RUC

legalName: CONSTRUCTORA GISMA S A

MOJICA DEL PEZO JUSTO ALBERTO

region: SANTA ELENA

locality: SALINAS

streetAddress: AV. 9 CALLE 14, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SAN RAFAEL S/N JOSE LUIS TAMAYO

legalName: MOJICA DEL PEZO JUSTO ALBERTO

BARRERA ROVAYO FERNANDO

region: GUAYAS

locality: DAULE

streetAddress: SOLAR 15 LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO)

legalName: BARRERA ROVAYO FERNANDO

roles: buyer procuringEntity

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

roles: supplier tenderer

streetAddress: AV. MACARA  SOLAR 7 TARQUI

ZAVALA ARTEAGA LEYDA JOHANNA

region: LOS RIOS

locality: BUENA FE

streetAddress: C CARLOS SIGUENZA S/N PATRICIA PILAR

legalName: ZAVALA ARTEAGA LEYDA JOHANNA

SUMINISTROS ELECTRICOS JC SECEVER S.A

region: MANABI

locality: MANTA

streetAddress: 101 AV. 106 S/N TARQUI

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS JC SECEVER S.A

CONSORCIO MANTAELECTRIC

streetAddress: CALLE 319 AV. 215 S/N ELOY ALFARO

legalName: CONSORCIO MANTAELECTRIC

initiationType: tender


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

description: CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELMAN-002-20-462114

answer: Si, los rubros de construcción de redes de bajo voltaje y alumbrado público deberán constar dentro de las actas de recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000.  La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD$ 6.812,19.                                                                                Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente  o el Administrador del contrato y debe contener por lo menos la siguiente información:                                                                                VER ANEXO

name: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GALECAND S.A.

description: Estimados miembros de la comisión, por favor responder concretamente lo siguiente:A qué se refieren con experiencia específica en construcción de redes de bajo voltaje?Hay obras en las que se realiza construcción de redes eléctricas en distribución e incluyen tanto medio voltaje como bajo voltaje.Aceptarán experiencias cuyas actas tengan rubros de medio voltaje o bajo voltaje?Como se verificará aquello.

answer: Estimados, el contratista deberá presentar certificado de distribuidor autorizado de  las luminarias Led y postes a instalar en el proyecto. Si el certificado de distribuidor autorizado está suscrito en inglés u otro idioma, deberá adjuntarse traducción al español con firma de responsabilidad.Aplica para oferentes que son distribuidores autorizados de los bienes.

description: Señores de la comisión técnicaEn la sección archivos del proceso de contratación se encuentra unos documentos en formato Word de los certificados de distribuidor autorizado para luminarias, postes y conductor el cual al final del mismo indica lo siguiente: Aplica para oferentes que son distribuidores autorizados de los bienes, en mi caso no soy distribuidor autorizado de esos bienes por lo tanto consulto lo siguiente: debo presentar estos certificados firmados indicando que no aplica o no debo presentarlos estos certificados?

answer: Estimados, el análisis de precios se realizara de acuerdo a la tabla de rubros.

description: Señores de la comisión técnicaLa tabla de rubros del presente proceso de contratación en la sección de materiales se detalla varios rubros por estructuras, para la elaboración de los análisis de precios unitarios en lo que corresponde a materiales se deben desglosarse los materiales que comprenden las estructuras o elaboramos los análisis de precios de manera general como estructura?.

answer: Estimados, por error involuntario en la elaboración del presupuesto se transcribió la letra de D cuando debió ser esta letra F, sin que esto afecte al cálculo del presupuesto referencial.

description: Señores de la comisión técnicaEn la tabla de rubros del presente proceso de contratación el valor del IVA indica en la descripción que es el 12% del subtotal D pero este corresponde al subtotal de materiales y mano de obra y en el cálculo realizado en la tabla de rubros se evidencia que el IVA corresponde a materiales, mano de obra y transporte, aclarar esta novedad.

answer: Si, los rubros de construcción de redes de bajo voltaje y alumbrado público deberán constar dentro de las actas de recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000.  La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD$ 6.812,19.                                                                                Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente  o el Administrador del contrato y debe contener por lo menos la siguiente información:                                                                                a Nombre de la entidad contratante                                                                      VER ANEXO

description: Buenos dias es valido las actas en experiencia especifica el servicio de mantenimiento preventivo ycorrectivo de sistemas de distribucion de electricidad y de alumbrado publico intervenido, dondedentro de los trabajos en el acta definitiva estan incluida luminarias led

answer: Estimados según se estable en los pliegos parámetro 4.1.4 y TDR, el oferente deberá acreditar experiencia específica en proyectos de construcción de redes de bajo voltaje y alumbrado público, por un monto de al menos USD$ 45.414,63 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000.  La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD$ 6.812,19.                                                                                Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente  o el Administrador del contrato y debe contener por lo menos la siguiente información:                                                                                VER ANEXO

description: BUENOS DIAS SON VALIDOS PARA EXPERIENCIA EXPECIFICA CONTRATO DE SERVICIO TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES PREENSAMBLADAS E INSTALACION DE MEDIDORES INCLUIDO MATERIALES MENORES YA QUE DENTRO DEL CONTRATO EXISTEN RUBROS DE ALUMBRADO PUBLICO

answer: Estimados según se estable en los pliegos parámetro 4.1.4 y TDR, el oferente deberá acreditar experiencia específica en proyectos de construcción de redes de bajo voltaje y alumbrado público, por un monto de al menos USD$ 45.414,63 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000.  La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD$ 6.812,19.                                                                                Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente  o el Administrador del contrato y debe contener por lo menos la siguiente información:                                                                                VER ANEXO

description: Buenos dias seran validos en experiencia expecifica contrato de alumbrado publico de postes ornamentales en avenidas

answer: ACLARACIÓN 1: Las ofertas y convalidaciones se podrán recibir por  los  siguientes  medios:  física,  courier  correo  regular  o  correo  electrónico.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2: La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 3: Los certificados de calidad y certificados de prueba deberán estar acorde a las especificaciones técnicas ver anexo 5 referente a luminarias leds

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 4: Los oferentes deberán entregar muestra de cada luminaria LED, como lo establece las especificaciones técnicas del MRNNR, ítem 13 REQUERIMIENTO ADICIONALES, literal 13.1

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 5: Los Proveedores interesados en participar en un procedimiento de contratación y que presenten sus ofertas electrónicamente, deberán remitirla de manera obligatoria de la siguiente manera:?Las ofertas se presentarán conforme a lo solicitado en el pliego.?El proveedor deberá remitir la oferta desde el correo registrado en el SOCE. ?El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF  formularios de la oferta firmado  y  sumillado,  junto  con  los  documentos  de  respaldo,  adicionalmente  se  enviará  los archivos en formato .doc word, xls Excel o el formato que la entidad requiera. ?Las  ofertas  deberán  ser  firmadas  electrónicamente  para  los  proveedores  que  tengan  firma electrónica, para aquellos que no la tengan deberán suscribir el documento y digitalizarlo para su envío por correo electrónico, posteriormente en caso de ser adjudicados deberán realizar la presentación de manera física.VER ANEXO

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 6:Todos los oferentes participantes al exterior de su oferta deberán obligatoriamente detallar la nómina de sus socios o accionistas con el número de RUP o RUC de cada uno.  Además, en caso de que sean consorcios o tener compromisos de asociación o consorcios, deberán indicar así mismo en el exterior de su oferta, los partícipes que conforman dicho consorcio o compromisos de asociación o consorcios junto con el detalle de sus socios o accionistas con el número de RUP o RUC de cada uno, para cumplimiento de la normativa vigente.

description: ACLARACION

description: MAN-SAPG ITB CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES URBANOS MARGINALES DEL CANTÓN PORTOVIEJO GD

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO

locality: PORTOVIEJO

streetAddress: LOS AMIGOS AV. REALES TAMARINDOS S/N 12 DE MARZO

legalName: PALACIOS NAVIA ERIK LEONARDO

CASTILLO ZAMBRANO RAMON ALEJANDRO

streetAddress: 18 DE OCTUBRE BOLIVAR 504 PORTOVIEJO

legalName: CASTILLO ZAMBRANO RAMON ALEJANDRO

GECOTEL S.A.

streetAddress: RICAURTE AMIGOS S/N 12 DE MARZO

legalName: GECOTEL S.A.

INELCOSAN S.A.

streetAddress: PUERTO PRINCIPE AV. DEL EJERCITO S/N SAN PABLO

legalName: INELCOSAN S.A.

ENERGYELEC S.A

streetAddress: 32 CALLE P 23 S/N LOS ESTEROS

legalName: ENERGYELEC S.A


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD.

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELMAN-003-20-462114

answer: Localidad es el Cantón Manta.El oferente deberá acreditar experiencia específica en proyectos de construcción de redes de bajo voltaje y alumbrado público, por un monto de al menos USD$ 45.414,63 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000.  La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD$ 6.812,19.

description: Donde se dara la localia ?? y como experiencia especifica validaran contruccion de redes de mt bt ?

answer: Localidad es el Cantón Manta.Experiencia General: El oferente deberá acreditar experiencia general en obras de construcción de redes de distribución de medio voltaje, por un monto de al menos USD$ 90.829,26 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000.  La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD$ 13.624,39.Experiencia Específica: El oferente deberá acreditar experiencia específica en proyectos de construcción de redes de bajo voltaje y alumbrado público, por un monto de al menos USD$ 45.414,63 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000.  La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD$ 6.812,19.

description: POR FAVOR INDICAR QUE CANTON SERA LA LOCALIA DEL PROCESO DE CONTRATACION COTO-CNELMAN-003-20. A SU VEZ POR FAVOR ACLARAR LAS EXPERIENCIAS ESPECIFICAS Y GENERALES DEL OFERENTE SOLICITADAS INDICANDO PRECISAMENTE QUE TIPO DE EXPERIENCIAS PUEDEN ACEPTAR.

answer: Si, el oferente deberá acreditar experiencia específica en proyectos de construcción de redes de bajo voltaje y alumbrado público, por un monto de al menos USD$ 45.414,63 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000.  La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD$ 6.812,19.

description: Estimados miembros de la comisión CNEL EP UN MANABI, por favor ACLARAR  lo siguiente:A qué serefieren con experiencia específica en construcción de redes de bajo voltaje?En todas las obras en las quese realiza construcción de redes eléctricas en distribución e incluyen tanto medio voltaje comobajo voltaje.Aceptarán experiencias cuyas actas tengan rubros de medio voltaje y bajo voltaje?Comose verificará el monto de contratacion de bajo voltaje en caso de aceptar este tipo de actas?

answer: Estimados, se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten como experiencia general adicional el monto mínimo solicitado para la calificación por puntaje, el cual es USD$ 378.455,29 y, a las demás ofertas se asignará un puntaje directamente proporcional.

name: ELINDCO S A COMPAÑIA ELECTRICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

description: En la metodología para la evaluación por puntaje de la experiencia general se indica que este parámetro será calificado con el máximo puntaje a las ofertas que cumplan con la experiencia general adicional al valor de experiencia general solicitada adicional al requisito mínimo requerida,   además se indica que no podrá superar el valor del presupuesto referencial multiplicado por 1,25   que para este proceso es de USD$ 378.455,29.   Pero además se indica más adelante que se otorgara el máximo puntaje a la oferta que presente el valor más alto. Si ya se establece que el puntaje máximo  obtendrán las ofertas que después de cumplir el valor mínimo establecido  estén con valores de  hasta USD$ 378.455,29., entonces no está claro  por qué  el puntaje máximo  de  la experiencia general se indica que será otorgada a la oferta con valores más altos y a las  demás ofertas su proporcional. Se ruega indicar con que valores serán  evaluadas las ofertas presentadas.

answer: Estimados, se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten como experiencia especifica adicional el monto mínimo solicitado para la calificación por puntaje, el cual es USD$ 378.455,29 y, a las demás ofertas se asignará un puntaje directamente proporcional.

description: En la metodología para la evaluación por puntaje de la experiencia especifica se indica que este parámetro será calificado con el máximo puntaje a las ofertas que cumplan con la experiencia especifica adicional al valor de experiencia especifica solicitada adicional al requisito mínimo requerida,  además se indica que no podrá superar el valor del presupuesto referencial multiplicado por 1,25   que para este proceso es de USD$ 378.455,29. Pero además se indica más adelante que se otorgara el máximo puntaje a la oferta que presente el valor más alto. Si ya se establece que el puntaje máximo  obtendrán las ofertas que después de cumplir el valor mínimo establecido  estén con valores de  hasta USD$ 378.455,29,  entonces no está claro  por qué  el puntaje máximo  de  la experiencia específica se indica que será otorgada a la oferta con valores más altos y a las  demás ofertas su proporcional. Se ruega indicar con que valores serán evaluadas las ofertas presentadas en el presente Proceso.

answer: ACLARACIONES.-Las ofertas y convalidaciones se podrán recibir por  los  siguientes  medios:  física,  courier  correo  regular  o  correo  electrónico.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 1: La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2: Los certificados de calidad y certificados de prueba deberán estar acorde a las especificaciones técnicas Ver Anexo 5 referente a  luminarias LEDs.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 3: Los oferentes deberán entregar muestra de cada  luminaria LED, como lo establece las especificaciones técnicas del MRNNR, ítem 13 REQUERIMIENTOS ADICIONALES, literal 13.1

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 4: Los Proveedores interesados en participar en un procedimiento de contratación y que presenten sus ofertas electrónicamente, deberán remitirla de manera obligatoria de la siguiente manera:?Las ofertas se presentarán conforme a lo solicitado en el pliego.?El proveedor deberá remitir la oferta desde el correo registrado en el SOCE. ?El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF  formularios de la oferta firmado  y  sumillado,  junto  con  los  documentos  de  respaldo,  adicionalmente  se  enviará  los archivos en formato .doc word, xls Excel o el formato que la entidad requiera. ?Las  ofertas  deberán  ser  firmadas  electrónicamente  para  los  proveedores  que  tengan  firma electrónica, para aquellos que no la tengan deberán suscribir el documento y digitalizarlo para su envío por correo electrónico, posteriormente en caso de ser adjudicados deberán realizar la presentación de manera física.VER ANEXO

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 5:Todos los oferentes participantes al exterior de su oferta deberán obligatoriamente detallar la nómina de sus socios o accionistas con el número de RUP o RUC de cada uno.  Además, en caso de que sean consorcios o tener compromisos de asociación o consorcios, deberán indicar así mismo en el exterior de su oferta, los partícipes que conforman dicho consorcio o compromisos de asociación o consorcios junto con el detalle de sus socios o accionistas con el número de RUP o RUC de cada uno, para cumplimiento de la normativa vigente.

description: ACLARACION

description: MAN-SAPG ITB CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES URBANOS MARGINALES DE LOS CANTONES MANTA, MONTECRISTI Y JARAMIJO GD

COECHIR  S.A.

streetAddress: BARRIO ROCAFUERTE AV 2 Y CALLE 24, MZ 9 FRENTE A LA ESCUELA FRENCISCO VALDIVIA S/N LA LIBERTAD

legalName: COECHIR  S.A.

Celi Espinoza Jose Pablo

streetAddress: 9 DE OCTUBRE  SN SAN JACINTO DE BUENA FE

legalName: Celi Espinoza Jose Pablo

CENTERCONS S.A.

streetAddress: P4 AVENIDA A. ORTIZ SN LOS ESTEROS

legalName: CENTERCONS S.A.

MORENO CASTRO EDGAR IVAN

region: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

locality: LA CONCORDIA

streetAddress: ELISITA CARREÑO JAIME ROLDOS AGUILERA S/N LA CONCORDIA

legalName: MORENO CASTRO EDGAR IVAN

CONSTRUCH&C S.A.

region: ORELLANA

locality: LA JOYA DE LOS SACHAS

postalCode: S/C

streetAddress: AV. LOS FUNDADORES GUAYAQUIL S/N LA JOYA DE LOS SACHAS, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUCH&C S.A.


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELMAN-004-20-462114

description: MAN-SAPG ITB CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES URBANOS MARGINALES DEL CANTÓN CHONE GD

Poma Jumbo Lenin Rodrigo

region: PICHINCHA

locality: QUITO

postalCode: scp

streetAddress: BORBON MANGLAR ALTO OE1-80 VILLA FLORA

legalName: Poma Jumbo Lenin Rodrigo

ALCIVAR ZAMBRANO NESTOR ALEXANDER

locality: CHONE

streetAddress: WASHINGTON S/N A LADO DEL GABINETE TAMARA NA CHONE, CABECERA CANTONAL

legalName: ALCIVAR ZAMBRANO NESTOR ALEXANDER

MENDOZA MENDOZA MARIO JOEL

streetAddress: AV. ELOY ALFARO  S/N CHONE

legalName: MENDOZA MENDOZA MARIO JOEL


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELMAN-005-2O-462114

answer: Las muestras deberán ser entregadas hasta las 10h00 del lunes 7 de diciembre del 2020 en el área de recepción de la Oficina Principal de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP – Unidad de Negocio Manabí, ubicada en la Calle 7 S/N y Av. Malecón de la ciudad de Manta. Se deberá adjuntar en las muestras el código del proceso y el nombre del oferente.

description: Estimado Señores: Favor indicar hora, fecha, lugar y persona responsable de la recepcion de muestras.

answer: El oferente adjudicado deberá presentar previa a la suscripción del  contrato el certificado o reporte de pruebas según ANSI C136.41 del nodo o controlador de luminaria acreditado con oficio de la SAE.

description: En el numeral 3.5 de las ?Especificaciones de Telegestión? solicitan cumplimiento de controlador con ANSI C136.41, confirmar que se va a exigir el reporte de pruebas o certificado de cumplimiento de norma realizado en un laboratorio acreditado para que CNELMAN asegure la calidad y cumplimiento del controlador a adquirir.

answer: Los oferentes deberán indicar en sus catálogos y/o fichas técnicas el cumplimiento del parámetro solicitado.

description: En el numeral 3.7 de las ?Especificaciones de Telegestión? solicitan precisión en las mediciones del 99%, confirmar que se va a exigir un reporte de pruebas comparativo entre las mediciones del controlador y el sistema con un equipo de medición de variables eléctricas.

answer: El oferente deberá adjuntar en su oferta el certificado de homologación de equipos terminales de telecomunicaciones y/o el detalle de las frecuencias libres usadas por el dispositivo nodo o controlador de luminaria.

description: En el numeral 3.8 de las ?Especificaciones de Telegestión? solicitan que los controladores deben usar bandas libres autorizadas por el ARCOTEL para red tipo malla, esto significa que deben tener dos módulos de Radio Frecuencia, GSM y MESH, confirmar que se va a pedir la información correspondiente de las frecuencias que utilizan los controladores y que deben estar incluidos en el mismo dispositivo ambos módulos de comunicación.

answer: El oferente deberá indicar en sus catálogos y/o fichas técnicas el cumplimiento del parámetro solicitado.

description: En el numeral 3.10 de las ?Especificaciones de Telegestión? solicitan que el controlador debe ser IP66, confirmar que se va a exigir el reporte de pruebas o certificado de cumplimento de hermeticidad según IEC 60598 o IEC 60529 realizado en un laboratorio acreditado para que CNELMAN asegure la calidad y cumplimiento del controlador a adquirir.

answer: El oferente deberá adjuntar en su oferta el reporte FCC  del módulo de comunicación celular y del controlador de luminaria en las frecuencias de trasmisión celular.

description: En el numeral 3.14.2 de las ?Especificaciones de Telegestión? solicitan los FCCs del controlador y del módulo GSM del controlador, cabe recalcar que el FCC de controlador valida ambos módulo automáticamente, confirmar que debe ser del controlador que es el equipo que van a adquirir. Además, confirmar que van a solicitar el FCC de las frecuencias Mesh que definen en el numeral 3.8 y además el FCC debe detallar el modelo del producto que se está ofertando.

answer: El oferente deberá indicar en sus catálogos y/o fichas técnicas el cumplimiento del parámetro solicitado adjuntando los respectivos certificados.

description: En el numeral 4.11 de las ?Especificaciones de Telegestión? solicitan que el software tenga un API abierto para integrarse con otras plataformas, confirmar que se va a exigir algún tipo de certificado de cumplimiento de API abierto, como el TALQ para validar que es un API abierto para que CNELMAN asegure la calidad y cumplimiento del software a adquirir.

answer: El demo de pruebas del Sistema de Telegestión lo realizará el oferente adjudicado previo a aprobación de fiscalización antes del inicio de obra.

description: En el numeral 5.4 de las ?Especificaciones de Telegestión? se solicita un demo de pruebas, por favor definir y confirmar donde, cuando y bajo que condiciones se va a realizar el demo, para realizar las coordinaciones necesarias para presentar dicho demo.

answer: Los postes utilizados para este proyecto son metálicos de 12 mts de altura.

description: Confirmar la altura de montaje máxima de las luminarias obre poste de hormigón

answer: Las condiciones para simulación son: Bilateral Opuesto: Altura de montaje 12m Vial 210W y brazo de 1.5m 10 de inclinación por lado, Aceras de 1.5m tipo P1, saliente de calzada 1.3m, vía de 8.5 m de ancho por carril 2 carriles tipo M1. Bilateral: Altura de montaje 6m Peatonal 65W y brazo de 0,5m 0 de inclinación, Parterre de 1.5m.

description: Confirmar los parámetros de cálculo fotométrico tipo para presentación de ofertas, tanto para las luminarias de hasta 65W como de hasta 210W, tomando en cuenta que en los planos se tienen geometrías irregulares Clasificación de vía, Ancho de vía, número de carriles, Disposición de los postes, altura de montaje, interdistancia tipo, longitud de brazo y ángulo de inclinación, factor de mantenimiento, tipo de superficie.

answer: Los oferentes deberán cumplir los parámetros y certificados solicitados en el anexo 9.

description: Confirmar que también se va exigir el certificado de distribuidor autorizado del controlador y software de telegestión, bajo las mismas condiciones del ANEXO 9.

answer: En fiel cumplimiento a la Resolución RE-SERCOP-2020-106 y Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, se comunica que las ofertas deberán ser presentadas únicamente a través del Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE, siendo obligatoria la suscripción de las mismas de manera electrónica, para lo cual se deberán considerar los lineamientos establecidos en la Circular antes mencionada, misma que se anexa al pliego y la demás normativa pertinente.

description: En los pliegos en la página 3 se define que las ofertas deben ser entregadas de forma física o electrónica, pero en la página 13 que debe ser suscrita únicamente de forma electrónica, confirmar documentos deben ser entregados con firma electrónica oferta y/o formularios y/o información técnica de los bienes y cuáles de forma física junto con las muestras.

answer: Las condiciones para simulación son: Bilateral Opuesto: Altura de montaje 12m Vial 210W y brazo de 1.5m 10 de inclinación por lado, Aceras de 1.5m tipo P1, saliente de calzada 1.3m, vía de 8.5 m de ancho por carril 2 carriles tipo M1. Bilateral: Altura de montaje 6m Peatonal 65W y brazo de 0,5m 0 de inclinación, Parterre de 1.5m.

description: Favor confirmar los datos para la simulación de la luminaria.

answer: El oferente deberá acreditar experiencia general en obras de suministro, construcción e instalación de redes de bajo voltaje y/o alumbrado público, por un monto de al menos USD $350.871,12 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000.  La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD $70.174,22 dólares.Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente o el Administrador del contrato y  debe contener por lo menos la siguiente información: a Nombre de la entidad contratante                                                                              b Descripción del proyecto                                                                                VER ACTA RESPUESTA Y ACLARACIONES

description: Estimado SeñoresPara el caso del cumplimiento de la experiencia general para este proceso, se podría cumplir con la experiencia obtenida en calidad de residente de obra. En un proyecto donde se ejecutaron rubros eléctricos por un monto similar al de esta convocatoria.

answer: Es aceptado siempre y cuando se cumplan con las condiciones de los pliegos y ley de contratación pública.

description: Para el cumplimiento de la experiencia general o especifica se aceptará la experiencia obtenida en contratos particulares?, en los cuales se ejecutaron rubros similares a los de esta convocatoria.

answer: Las especificaciones, documentación, certificados y reportes de prueba se deberán adjuntar según el Anexo 5, que a su vez es lo exigido por el MERNNR.

description: Con mucha preocupación notamos que se están exigiendo especificaciones o parámetros pero sin solicitar el debido respaldo mediante un reporte de pruebas o certificado de conformidad de producto debidamente avalado por el SAE, pues si solamente se solicitan parámetros en un formulario este concurso se convertiría en una especificación de catálogo, muestra y formulario sin presentación de certificaciones o reportes que avalen lo que el papel diga. Solicitamos de la manera más respetuosa se revisen estos TDRS y se revisen nuevamente los términos de contratación con la finalidad de publicar un proceso con requisitos de certificación en aras de hacer un buen uso de los recursos públicos. Estamos seguros que se actuará con sensatez y se revisarán los pliegos

answer: La comunicación solicitada para este proceso es punto a punto. Sin concentrador.

description: Sobre la forma de hacer la telemetría, favor indicar si cada controlador debe tener la opción de instalar una tarjeta SIM de tal forma que la medición se haría bajo el sistema punto a punto debido a que cada controlador tendría integrada una tarjeta SIM ó en su defecto la medición se hará mediante un controlador que se conecta en malla con los demás y estos a su vez reportan a un concentrador master que integra la tarjeta SIM, ó en su defecto se aceptarán ambos tipos de mediciones. Favor responder objetivamente de acuerdo a la consulta planteada

answer: No, los oferentes deberán presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva.

description: Para el cumplimiento de la experiencia general y específica, Se acepta experiencia obtenida en proyectos que aún se encuentran en ejecución, pero los rubros similares a los de esta convocatoria se encuentran ejecutados en su totalidad?

answer: El oferente podrá presentar certificado de distribuidor autorizado siempre y cuando sea avalado por el fabricante y/o representante legal de la marca.

description: Respecto del certificado de distribuidor emitido por el fabricante de las luminarias led, debemos poner en su conocimiento que los distribuidores autorizados son los importadores y-o representantes de la marca extranjera en Ecuador, los contratistas que participan en los procesos son constructores-instaladores de productos y no pueden demostrar su condición de distribuidor directo de fábrica pues no es su giro de negocio la importación-comercialización de productos para alumbrado, sino la instalación-construcción. Si se ratifica esta exigencia estarían convirtiendo al proceso en una licitación de suministro de materiales -donde sí se exigen a los oferentes demostrar su calidad de distribuidor del fabricante de los bienes- , cuando el objeto del contrato es el mejoramiento del alumbrado publico a cargo de un CONTRATISTA. Consulta puntual, solicitamos encarecidamente .. continua en la sgte pregunta

answer: El oferente podrá presentar certificado de distribuidor autorizado siempre y cuando sea avalado por el fabricante y/o representante legal de la marca.

description: continuación...se acepte la presentación de un certificado de distribuidor autorizado emitido por el representante de la marca domiciliado en Ecuador a favor del contratista, de tal forma que se puedan presentar una mayor cantidad de oferentes en el proceso. De no aceptarlo, debemos entender que en todos los procesos de COT Y MCO relacionados con construcción y alumbrado, han adoptado el mismo procedimiento de exigir ser distribuidores directos del fabricantes, bastaría con ver los procesos publicados en el portal de compras públicas en este año por CNEL MANABI para verificar los requisitos que se han solicitado en procesos de construcción, redes y alumbrado público.

answer: El oferente deberá indicar en sus catálogos y/o fichas técnicas el cumplimiento del parámetro solicitado adjuntando los respectivos certificados.

description: 1.Estimada Comisión Técnica:  se solicita un API abierto para la integración con otro software, para validar esta integración existen entes certificadores como es TALQ o UCIFI entre otros, confirmar que se debe incluir este tipo de certificados en la oferta técnica

answer: En fiel cumplimiento a la Resolución RE-SERCOP-2020-106 y Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, se comunica que las ofertas deberán ser presentadas únicamente a través del Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE, siendo obligatoria la suscripción de las mismas de manera electrónica, para lo cual se deberán considerar los lineamientos establecidos en la Circular antes mencionada, misma que se anexa al pliego y la demás normativa pertinente.

description: 2.Estimada Comisión Técnica: Como se deben entregar las propuestas, de forma electrónica, presencial, currier como ha sido las opciones que el SERCOP ha previsto??

answer: El oferente deberá indicar en sus catálogos y/o fichas técnicas el cumplimiento del parámetro solicitado adjuntando los respectivos certificados.

description: 3.Estimada Comisión Técnica: confirmar que se va a solicitar los certificados o reportes de prueba de calidad de producto de los nodos de telegestión como son ANSI C136.41, mediciones eléctricas para el cumplimiento del 99% de exactitud, FCCs de cada módulo de comunicación del nodo de telegestión GSM y MESH, IP66.

answer: El oferente podrá presentar certificado de distribuidor autorizado siempre y cuando sea avalado por el fabricante y/o representante legal de la marca.

description: 4.Estimada Comisión Técnica: Confirmar que el certificado de distribuidor autorizado debe ser para la luminaria, controlador de telegestión y software de control.

answer: Las condiciones para simulación son: Bilateral Opuesto: Altura de montaje 12m Vial 210W y brazo de 1.5m 10 de inclinación por lado, Aceras de 1.5m tipo P1, saliente de calzada 1.3m, vía de 8.5 m de ancho por carril 2 carriles tipo M1. Bilateral: Altura de montaje 6m Peatonal 65W y brazo de 0,5m 0 de inclinación, Parterre de 1.5m.

description: 5.Estimada Comisión Técnica: Podrían subir los parámetros de cálculo fotométrico necesarios para realizar las simulaciones fotométricas y adjuntarlas a la oferta.

answer: Estimados, la comunicación deberá ser punto a punto. Se deberá adjuntar el Certificado de homologación de equipos terminales de telecomunicaciones del controlador.

description: 6.Estimada Comisión Técnica: Confirmar que el uso de bandas libres es para la red tipo malla que debe hacer el controlador de telegestión.

answer: Estimados, 10m altura máxima en postes de hormigón, 12m de altura en postes metálicos.

description: 7.Estimada Comisión Técnica: Que altura de montaje máxima tienen las luminarias instaladas en los postes de hormigón???

answer: El demo de pruebas del Sistema de Telegestión lo realizará el oferente adjudicado previo a aprobación de fiscalización antes del inicio de obra.

description: 8.Estimada Comisión Técnica: Podrían ampliar la metodología de pruebas del sistema de telegestión, en que etapa se realizará, en que lugar y en qué fecha.

answer: Estimados, se debe presentar los FCCs de los controladores.

description: 9.Estimada Comisión Técnica: Confirmar que se puede presentar solo los FCCs de los controladores, ya que estos validan o son validados por los FCCs de los módulos de comunicación.

answer: Estimados, el oferente deberá indicar en sus catálogos y/o fichas técnicas el cumplimiento del parámetro solicitado.

description: Sres. Comisión Técnica: Se solicita que el sistema sea integrable, la única forma de acreditar que un sistema de control es integrable es con un certificado TALQ y además es verificable en la página web de dicho ente certificador, por favor confirmar que se va a solicitar dicho certificado

answer: ACLARACIÓN 1: En fiel cumplimiento a la Resolución RE-SERCOP-2020-106 y Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, se comunica que las ofertas deberán ser presentadas únicamente a través del Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE, siendo obligatoria la suscripción de las mismas de manera electrónica, para lo cual se deberán considerar los lineamientos establecidos en la Circular antes mencionada, misma que se anexa al presente pliego y la demás normativa pertinente.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2: La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.

description: ACLARACION

description: MAN SAPG CAL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED Y PLATAFORMA DE TELEGESTIÓN A VÍA PUERTO AEROPUERTO DEL CANTÓN MANTA GD

CARDENAS SAENZ LUIS ENRIQUE

region: BOLIVAR

locality: SAN MIGUEL

streetAddress: ABDON CALDERON A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MIGUEL S/N SAN MIGUEL, CABECERA CANTONAL

legalName: CARDENAS SAENZ LUIS ENRIQUE

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

VILLAVICENCIO CHAVEZ JULIO CESAR

streetAddress: AV. DEL EJERCITO S/N Y LAS PALMAS JUNTO AL PATIO DEL MTOP S/N ANDRES DE VERA

legalName: VILLAVICENCIO CHAVEZ JULIO CESAR


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LOS INFORMES DE LA COMISION TECNICA

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELMAN-006-20-462114

answer: NO una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario deberá presentar las muestras correspondientes de los materiales previas a su instalación en coordinación con el fiscalizador.

description: Favor indicar si se deben presentar muestras de las luminarias de sodio objeto de concurso

answer: De acuerdo al anexo 5 especificaciones luminarias de sodio.Nota: NO se solicitará muestra de luminarias

description: Favor indicar si se debe presentar información técnica, reportes de pruebas y certificados de conformidad de producto acorde a la revision 10 del MINISTERIO DE ENERGIA, y si se realizará un check list de las luminarias objeto de contrato

answer: El oferente deberá acreditar experiencia específica en obras de suministro, construcción e instalación de redes de alumbrado público, por un monto de al menos USD $174.535,97 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000. La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD $34.907,19Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente  o el Administrador del contrato y debe contener por lo menos la siguiente información:                                                                                a Nombre de la entidad contratante                                                                      b Descripción del proyecto        VER ACTA DE RESPUESTA Y ACLARACIONES

description: PARA CALIFICAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE PARA PERSONAS NATURALES, VAN A HACER VALIDA LA OBTENIDA EN RELACION DEPEDENCIA? Y QUE DOCUMENTOS ES NECESARIO ENTREGAR PARA SU VALIDACION

answer: El oferente deberá acreditar experiencia general en obras de construcción de redes de distribución de medio voltaje a nivel 13,8 kv y bajo voltaje nivel 600/240/120V, por un monto de al menos USD $349.071,95 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000.  La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD $69.814,39 dólares.Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente o el Administrador del contrato y debe contener por lo menos la siguiente información: a Nombre de la entidad contratante                                                                              b Descripción del proyecto                                                                                VER ACTA DE RESPUESTA

description: PARA CALIFICAR LA EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE PARA PERSONAS NATURALES, ES VALIDA LA OBTENIDA EN RELACION DEPEDENCIA? Y QUE DOCUMENTOS ES NECESARIO ENTREGAR PARA SU VALIDACION

answer: SI los rubros de construcción de la red de bajo voltaje y alumbrado público deberán contar dentro de las actas respectivas.

description: Estimados, un acta de REGENERACION ELECTRICA DE REDES DE MEDIO, BAJO VOLTAJE Y ALUMBRADO PUBLICO, cumple en su totalidad como experiencia especifica? SI - NO cabe recalcar que en el acta se demuestra la construcción de redes en media tensión baja tensión y alumbrado publico.

answer: ACLARACIÓN 1: En fiel cumplimiento a la Resolución RE-SERCOP-2020-106 y Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, se comunica que las ofertas deberán ser presentadas únicamente a través del Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE, siendo obligatoria la suscripción de las mismas de manera electrónica, para lo cual se deberán considerar los lineamientos establecidos en la Circular antes mencionada, misma que se anexa al presente pliego y la demás normativa pertinente. Y en el caso de existir convalidaciones se aplicara el mismo procedimiento ante mencionado.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2: La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por la entidad contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el 40% del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente.

description: ACLARACION

answer: Por medio de la presente, en calidad de procurador común de CONSORCIO MORENO ZAMBRANO, en atención al Oficio S/N recibido con fecha 23 de diciembre de 2020 en el que solicita convalidación de errores a la oferta presentada para el proceso N COTO-CNELMAN-006-20 para la MAN SAPG EXP DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A POSTES CON CIRCUITOS DE BAJO VOLTAJE SIN LUMINARIA EN EL CANTÓN MANTA GD, me permito presentar a usted la información solicitada y continuar en el proceso de selección del proveedor para la ejecución de la obra. A continuación, adjunto los documentos solicitados mismos que refieren los siguientes puntos:1.- Sírvase convalidar los documentos probatorios de experiencia General y Especifica que usted detallo en el punto 1.9 del formulario de oferta, mismas que no se encontraron en los archivos adjuntos en la oferta.?Adjunto los documentos solicitados.2.- Sírvase convalidar el nombre del proceso del archivo adjunto de la oferta: Calculo de luminarios Lyncis, con nombre

description: 1.Sírvase convalidar los documentos probatorios  de experiencia General y Especifica que usted detallo en el punto 1.9 del formulario de oferta, mismas que no se encontraron en los archivos adjuntos en la oferta.2.Sírvase convalidar el nombre del proceso del archivo adjunto de la oferta: Calculo de luminarias Lyncis, con nombre Diseño Lumínico COTO-CNELSTD-004-20, para luminarias de 150W.3.Sírvase convalidar el nombre del proceso del archivo adjunto de la oferta: Calculo de luminarias Lyncis, con nombre Diseño Lumínico COTO-CNELSTD-004-20, para luminarias de 250W.4.Sírvase convalidar el nombre del proceso del archivo adjunto de la oferta: Calculo de luminarias Lyncis, con nombre Diseño Lumínico COTO-CNELSTD-004-20, para luminarias de 400W.

answer: Por medio de la presente hago entrega de los documentos requeridos para la convalidación correspondiente al proceso ?COTO-CNELMAN-006-20? - ?MAN SAPG EXP DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A POSTES CON CIRCUITO DE BAJO VOLTAJE SIN LUMINARIA EN EL CANTÓN MANTA GD?.Archivos: ?Oficio convalidación ?Convalidación Parte 1?Convalidación Parte 2?Convalidación Parte 3?Convalidación Parte 4

description: 1.Sírvase a presentar de forma digital la documentación legible del adjunto de la oferta: Especificaciones Técnicas Archivo A.2.Sírvase a presentar de forma digital la documentación legible del adjunto de la oferta: Especificaciones Técnicas M 1, Documentos de ensayos de flujo luminosos de las Lámparas y Luminarias de 400W, otorgados por el INER.3.Sírvase a presentar de forma digital la documentación legible del adjunto de la oferta: Especificaciones Técnicas J, Documentos de ensayos de flujo luminosos de las Lámparas y Luminarias de 250W, otorgados por el INER.

description: MAN SAPG EXP DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A POSTES CON CIRCUITOS DE BAJO VOLTAJE SIN LUMINARIA EN EL CANTÓN MANTA GD

CONIEL CIA LTDA

streetAddress: SANTA ROSA ARIZAGA Y MANUEL SERRANO 2219 MACHALA

legalName: CONIEL CIA LTDA

RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO

locality: SANTA ELENA

streetAddress: ATAHUALPA Y A.S. YAGUAL A UNA CUADRA DE LA FERRETERIA COSTA AZUL S/N SANTA ELENA

legalName: RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE AV. DEL EJERCITO 1703 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

JOIME S.A.

streetAddress: SOLAR 8 TARQUI

legalName: JOIME S.A.

VELIZ VELEZ XAVIER JESUS

legalName: VELIZ VELEZ XAVIER JESUS

ZAMBRANO ALAVA NESTOR MIGUEL

streetAddress: 56 LOS ESTEROS

legalName: ZAMBRANO ALAVA NESTOR MIGUEL


description: SERVICOS GENERALES  DE CONSTRUCCION DE CONDUCCIONES DE TENDIDOS DE ELECTRICIDAD (CABLES) DE LARGA DISTANCIA SUBTERRANEAS.

description: Por ser el oferente habilitado que cumplió con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos publicados y de conformidad con el resultado de la calificación realizada, y por ser conveniente a los intereses de la institución

title: COTO-CNELMLG-003-20-462114

answer: Estimados Oferentes, la experiencia específica deberá ser en Construcción de proyectos de soterramiento de media y alta tensión, desde 13,8KV-69KV. Para la Experiencia Específica no se reconocerá la actividad de mantenimiento. Ver aclaración Nro. 1

description: Considerando que es un proyecto de Subtransmisión, y revisando la experiencia especifica, Confirmar  si van aceptar experiencia ESPECIFICA en trabajos de lineas M/T 13.8kv  soterrado o fue un error en los pliegos.  saludos

answer: Estimados oferentes, se adjunta anexo Nro. 1 y Anexo Nro.2, los que contienen los planos en los que se detallan las canalizaciones, los pozos de revisión y las transiciones de conexión Soterrado-Aéreo. Ver anexos Nro. 1 y 2

description: SEÑORES CNEL, FAVOR ENVIAR DIAGRAMA UNIFILAR DE LA LINEA

answer: Estimados Oferentes, el cableado de control y protección se considera en el Rubro Nro. 80 del presupuesto referencial.

description: SEÑORES CNEL, FAVOR INDICAR EN QUE RUBRO UBICAMOS EL CABLEADO DE CONTROL Y PROTECCION

answer: Estimados oferentes, se adjuntan Anexos Nro. 1, Anexo Nro. 2, Anexo Nro. 3 y Anexo Nro. 4, donde se detallan las canalizaciones, los pozos de revisión y las transiciones de conexión Soterrado-Aéreo y los TAP en vista frontal y perfil.Ver Anexos 1, 2, 3 y 4

description: SEÑORES CNEL, NECESITAMOS PLANOS DE RUTA DE LA LINEA. IMPLANTACION, PLANO DEL TAP DE DERIVACION

answer: Estimados Oferentes, en el presupuesto se consideran dos sistemas de Scada, uno se instalara en la salida de la Subestación del SNI Roberto Astudillo en el área donde se instalara el cable soterrado y deberá integrar al scada los dos seccionadores motorizados que se instalaran en este sitio, el otro sistema Scada se instalara en el sitio donde se construirán los TAP, justo en la intersección de la LST Milagro-Babahoyo con la LST Milagro Norte- Garaicoa y deberá integrar al sistema scada el interruptor automático y el seccionador motorizada, ambos sistemas se conectaran por medio de radioenlace con la subestación Milagro Sur.

description: SEÑORES CNEL, ESPECIFICAR CUAL ES EL ALCANCE DEL SISTEMA SCADA, FAVOR ENVIAR TOPÓLOGIA

answer: Estimados Oferentes, en este caso el interruptor automático deberá ser suministrado con bobinas de cierre y disparo a 48 Volt, para montaje en bancada de pórtico estructura tipo H y en consecuencia el cargador de baterías deberá ser de 48 Volt.Se adjuntan Anexo Nro. 3 y Anexo Nro. 4, donde podrán apreciar los detalles constructivos del TAP y se adjunta Anexo Nro. 5, con las especificaciones técnicas que deberá poseer el interruptor automático a suministrar. Ver Anexos 3, 4 y 5.

description: SEÑORES CNEL, POR LO GENERAL EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE CNEL A EXCEPCION DE LA GUAYAQUIL, SE TRABAJA A 125VDC, EN LA TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS EN EL RUBRO # 58, NOS HABLA DE UN BANCO DE BATERIAS Y CARGADOR DE 48VDC, NOS CONFIRMA ESE VOLTAJE PARA ESTOS EQUIPOS

answer: Estimados oferentes, se adjuntan Anexo Nro. 1 y Anexo Nro. 2, los que contienen los planos en los que se detallan las canalizaciones, los pozos de revisión y las transiciones de conexión Soterrado-Aéreo. Ver anexos Nro. 1 y 2

description: Por favor adjuntar los planos civiles en el cual se indique el detalle los ductos a instalarse Profundidad de excavación, cantidad de ductos, distancia entre ductos

answer: Estimados oferentes, se adjunta Anexo Nro. 2, donde se detallan las transiciones de aéreo a Subterráneo.Ver Anexo Nro. 2

description: Por favor adjuntar los planos electromecancios en el cual se indique el detalle  de la transición aérea subterranea tanto en la S/E y el poste

answer: Estimados Oferentes, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, siempre y cuando hayan participado en calidad de residente o superintendente de obra y su valor será, el 40% del valor del contrato debidamente sustentado.

description: Confirmar si se reconocerá la experiencia adquirida bajo la relación de dependencia, para cumplir  el item 4.1.4 experiencia general y especifica, ya que otros procesos si consideran como experiencia valida

answer: Estimados oferentes, no es necesario realizar cálculo de ampacidad. Sera suficiente con sustentar mediante catálogo del fabricante del cable ofertado, que este tenga la capacidad de 473 AMP, de forma continua en ducto, para las condiciones de temperatura y humedad relativa de la zona donde se instalara el cable, las que se relacionan a continuación. Además, en el Anexo Nro. 1, podrán encontrar el detalle de canalizaciones y pozos de revisión.Ver Anexo Nro. 1.

description: por favor describir los siguientes datos mínimos para realizar el calculo de la ampacidad del cable:Disipación térmica del suelo K.m/WTemperatura de operación de cable en condiciones normales C.temperatura ambiente en superficie CTemperatura a nivel de suelo CFactor de cargaConfiguración de instalación de cable Vertical-Horizontal-triadaNúmero de circuitos

answer: Estimados oferentes, el cable será aterrizado en dos puntos arranque y final del cable aislado a 69KV

description: El tipo de aterrizamiento descrito en la tabla 2 del capitulo 3.1 del documento 12-22-9-Especificaciones técnicas cable aislado 69kV, hace referencia que es aterrizado en un solo punto o en dos puntos.

answer: Estimados Oferentes, las características técnicas de las  puntas  terminales dependerán del cable ofertado y se instalaran bajo las recomendaciones del fabricante del cable, para lo cual, cada oferente presentara la propuesta debidamente documentada con toda la información técnica de catálogo y presentara el procedimiento detallado para su montaje, el mismo que deberá incluir el protocolo de pruebas.

description: Por favor adjuntar hoja de datos tecnicos de punta terminal

answer: Estimados oferentes, el rubro 32 ?Sostén cable XLPE 72KV?, incluye todos los herrajes y accesorios que se usaran para soportar el cable aislado en su transición de aéreo a primera caja de paso y transición de ultima caja de pasa a aéreo.

description: Por favor definir  cual es el alcance del rubro 32 Sosten cable XLPE 72kV

answer: Se aclara que, la unidad de medida del ítem 60, Pórtico tipo ?H? de 69 kV, es kg.

description: Por favor confirmar si el item 60 denominado Pórtico tipo "H"de 69 Kv esta bien la unidad de cobro

answer: Se Adjuntan Anexo Nro.3 y Anexo Nro. 4, con detales del pórtico para el montaje de TAP.Ver Anexos 3 y 4.

description: Por favor adjuntar plano del  item 60 denominado Pórtico tipo "H"de 69 Kv

answer: Sí, sí se coordinará una visita técnica en sitio, el 29 de junio de 2020, a las 10h00 en oficinas de CNEL EP-UN Milagro, Av. 17 de septiembre y Ambato, cantón Milagro, será el punto de partida al sitio.

description: COnfirmar si va ha existir una visita técnica, la fecha y hora en el caso de existir

answer: Si con la presentación de certificados o actas de entrega recepción definitiva que acrediten la experiencia específica mínima, el oferente cumpliere con el monto mínimo solicitado para la experiencia general, este instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencia tal como se describe en el Término de Referencia.

description: Estimados Señores: De acuerdo a lo establecido en el Art. 25 de la Resolución externa No. RE-SERCOP-2017-0000077 de fecha 12 de mayo de 2017, que indica: ??Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerando como válido para acreditar los dos tipos de experiencias?? SEGÚN LO DESCRITO, PUEDO PRESENTAR UN SOLO CONTRATO PARA LAS DOS EXPERIENCIAS?

answer: El presupuesto de esta obra ha sido elaborado en base a precios de procesos similares anteriores, por cuanto no cuenta con APU, sin embargo, se adjunta presupuesto referencial, en formato EXCEL, para que basado en el precio de cada rubro, cada oferente deberá elaborar su Análisis de Precio Unitario APU.Ver Aclaración Nro. 2

description: Solicitamos comedidamente se suban los análisis de precios unitarios APUs en formato MS Excel.

answer: Estimados Oferentes, para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, siempre y cuando hayan participado en calidad de residente o superintendente de obra y su valor será, el 40% del valor del contrato debidamente sustentado, esta experiencia será válida como experiencia general y/o especifica siempre que cumpla con los requisitos respectivamente, según pliegos del proceso.Ver Aclaración Nro. 1

description: Favor indicar si es válido tanto como experiencia general y especifica, los certificados y actas como residente o superintendente de obra o Director de Proyecto, y cuál es el porcentaje de calificación. Gracias!

answer: De acuerdo a lo descrito en el término de referencia, la localidad donde se ejecutará la contratación es: provincia Guayas y cantón Milagro.

description: Estimada Comisión técnica: favor indicar en que cantón será considerada la localía para el presente proceso.

answer: Estimados oferentes, el representante legal y/o representante técnico de una compañía puede participar a título personal usando experiencia de su propia empresa, solo si participo en la ejecución de contratos en calidad de residente o superintendente de obra y el valor será, el 40% del valor del contrato debidamente sustentado.  Por otra parte los oferentes inscritos en el RUP, sean personas naturales o jurídicas, podrán presentar sus ofertas individualmente, asociadas o con compromiso de asociación o consorcio.

description: Estimada Comisión Técnica: El representante legal y/o representante técnico de una compañía puede concursar por su propia cuenta y qué porcentaje de la experiencia de la compañía asume este representante? Adicional a ello, ambos partícipes podrían concursar en Consorcio?

answer: Estimados oferentes, si se puede establecer consorcios entre personas naturales y personas jurídicas, siempre y cuando, todas las partes asociadas tengan habilitado su RUP y cumplan con lo establecido en la ley para este fin.

description: Se puede establecer un consorcio entre una persona natural y una jurídica?

answer: Estimados oferentes, el envió de ofertas por medios electrónicos deberán remitirse al siguiente correo electrónico: sandra.solorzano@cnel.gob.ec

description: Por favor confirmar el e-mail donde se pueda remitir por medio electrónico la oferta según oficio circular No. No. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C del SERCOP, gracias.

answer: De acuerdo a las especificaciones técnicas del cable aislado 69kV, subidas al portal, se requieren reportes de pruebas en fábrica y después reportes de pruebas en campo, como se indica:?PRUEBAS. ?PRUEBAS EN FÁBRICA. El fabricante garantizará mediante pruebas de rutina y pruebas a muestras el cumplimiento de las siguientes normas: IEC 60228-2004 IEC 60840-2011 IEC 60287-1-1-2014 IEC 60287-2-1-2015 IEC 60949-2008 ?PRUEBAS EN CAMPO. El contratista presentará protocolo de pruebas que garantice al menos las siguientes pruebas de campo: Verificación de dimensiones. todas según catálogo del conductor Medición de resistencia óhmica. Pruebas VLF. con inyección de onda sinusoidal Prueba con tención nominal en vacío al menos 48 horas. Pruebas con carga.

description: Con respecto a las pruebas de aislamiento del conductor, serán válidos los reportes de fábrica o se realizarán nuevas pruebas una vez realizado el tendido, ya que dicho rubro está demasiado subvalorado y adicionalmente no se indica que tipo de pruebas se van a realizar. Favor su aclaración.

answer: Para la acreditación de las experiencias general y específica, los oferentes deberán presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000. Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el representante legal de la entidad contratante, la máxima autoridad del área requirente o el administrador del contrato tal como se describe en los términos de referencia.

description: Estimada Comisión Técnica: debido a la emergencia actual, muchos contratos se encuentran suspendidos, o Actas de Entrega no han podido ser suscritas. Por lo que solicitamos por favor se permita la presentación de Contratos con un Certificado emitido por la Entidad.

answer: De acuerdo a las especificaciones técnicas del cable aislado 69kV, los oferentes, además de las especificaciones técnicas exigidas, deberán proporcionar información adicional del cable ofertado, en sus respectivas ofertas.

description: Favor indicar si las especificaciones técnicas del cable exigidas adicionales, deben presentarse en conjunto con la oferta o una vez adjudicado?

answer: De favor remítase a lo estipulado en los pliegos del proceso, numeral 3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: Ver Acta de Respuestas

description: Estimada Comisión técnica. Dados todos los acontecimientos actuales, favor considerar el aplazamiento del Plazo de entrega de oferta y así mismo el plazo contractual es imposible que una planta haga un despacho dedicado específicamente a éste proceso, en las condiciones actuales.

answer: Estimados oferentes, en el caso de la metodología de construcción es suficiente la presentación del compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual, sin embargo, el cronograma de ejecución es de obligatoria presentación con la oferta, cumpliendo con lo indicado en los pliegos del proceso.Este requerimiento se sustenta en la resolución RE-SERCOP-2019-0000100 en la que se establecen para que tipo de procesos y parámetros se aplica el ?COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL?

description: Favor aclarar si se debe o no presentar el Cronograma y Metodología, conjuntamente con la oferta? o solamente el compromiso de que serán presentados una vez adjudicado el proceso.

answer: Estimados oferentes, toda la documentación exigida deberá ser presentada, en forma física o en forma digital, de conformidad con lo establecido por el SERCOP mediante oficio circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C

description: Considerando que el SERCOP y el estado ecuatoriano promueven el cuidado al planeta y la reducción de tramitología y documentación no primordial en esta etapa del proceso: Es necesario entregar todas las especificaciones técnicas, catálogos y/o folletos de los materiales requeridos?, o será suficiente presentar un compromiso de cumplimiento de obligaciones, conforme la homologación de materiales vigente? y su presentación una vez adjudicado el proceso?

answer: Estimados oferentes,  regirse a lo estipulado en los pliegos del proceso, clausula 4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico: Se deberá acreditar experiencia como Residente de Obra, Fiscalizador, Supervisor o Responsable técnico en proyectos de SOTERRAMIENTO EN LÍNEAS DE MEDIA O ALTA TENSIÓN 13,8 – 69 KV. Para lo cual deberá presentar copia de actas de entrega provisional o definitiva para contratos ejecutados con entidades del sector público o certificados para contratos ejecutados con entidades del sector privado, ejecutados en los últimos 19 años. Se reconocerá la experiencia adquirida bajo relación de dependencia, si el certificado emitido por el contratista, la máxima autoridad del área requirente de la entidad contratante o la máxima autoridad de talento humano de la entidad contratante demuestra su participación efectiva como empleado privado o servidor público en la ejecución del o los proyectos. Además, junto con la presentación de certificados y/o actas de entrega rece

description: Estimados Señores Comisión técnica: de acuerdo a la normativa que regula la seguridad ocupacional de los trabajadores es necesario que el personal técnico mínimo presente el Certificado de Competencias Laborales en Prevención de Riesgos?

answer: Estimados oferentes, como se indica en los pliegos del proceso clausula 4.1.8 ?Otros parámetros resueltos por la entidad contratante?.

description: Como será la calificación de "Otros parámetross resueltos por la entidad" tales como: Características Técnicas Detalladas, folletos y/o catálogos? Basta con su presentación para su consideración dentro de la calificación? O es necesario brindar algún valor agregado al mismo?

answer: Estimados oferentes, en cuanto a los requisitos mínimos:?Equipo mínimo?Personal Técnico mínimo?Experiencia mínima del personal técnico?Metodología de construcción del proyectoEstos no serán de obligatorio cumplimiento en la oferta, no obstante, el oferente deberá presentar el Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual, el que será objeto de revisión por parte del administrador del contrato y los fiscalizadores de la obra, una vez que sea adjudicado el contrato.

description: Para los procedimientos de Licitación, Cotización y Menor Cuantía: Al ingresar al MóduloFacilitador de la Contratación Pliegos, en la pestaña ?Requisitos Mínimos?, dentro de la sección?1.- INTEGRIDAD DE LA OFERTA?, se incluirá de forma obligatoria el siguiente texto:?1.- ElFormulario que consta en el detalle anterior denominado ?II Formulario de compromisode participación del personal técnico y hoja de vida? y sus dos componentes 2.1 y 2.2., noserán requeridos en este procedimiento, ya que en vez de este se requerirá el FORMULARIODE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, conforme se explica más adelante.2. Los requisitos mínimos: EQUIPO MÍNIMO, PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO, EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO, Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO,conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No. R.E.-SERCOP-2019-000095 y RESERCOP-2019-0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, no serán considerados como requisitos mínimo.

answer: Estimados oferentes, el cronograma de ejecución deberá ser presentado cumpliendo con los requisitos establecidos en los pliegos del proceso, los que son: Ver Acta de Respuestas

description: Cronograma de ejecución: El Cronograma de ejecución, considerará el plazoofertado y la secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividadesdeberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado controly seguimiento. Los oferentes deberán utilizar la herramienta Project deMicrosoft y presentarán el diagrama de Gantt, indicando para cada actividad orubro de los análisis de precios unitarios, su duración, uso de equipo mínimo,personal operativo y personal técnico. FORMULARIO DE COMPROMISO DECUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL?.....se presenta o no ?

answer: Estimados oferentes, el personal técnico que se incluya en la oferta no será objeto de calificación, no obstante, el oferente deberá presentar el formulario de cumplimiento de parámetros en etapa contractual, el que, una vez adjudicado el contrato, será objeto de revisión por parte del administrador del contrato y los fiscalizadores de la obra.

description: Señores de la comisión técnica, según consta en los pliegos del presente proyecto, los requisitos mínimos equipo mínimo, personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico y la metodología de la ejecución del proyecto no son necesarios en esta etapa, toda vez que, en vez de estos se requerirá el formulario de compromiso de cumplimento de parámetros en etapa contractual. No obstante, el Módulo Facilitador Ushay, pide obligatoriamente que llene el parámetro del personal técnico mínimo, por ello solicito se sirva indicar lo siguiente: i el personal técnico mínimo que incluya en el Módulo Facilitador, será objeto de calificación? y ii puedo poner solamente un personal técnico con el objeto de netamente cumplir con lo solicitado por el Módulo Facilitador?

answer: Estimados oferentes, el rubro 71 ?Material Misceláneo?, es global e incluye todos los materiales auxiliares no específicos, pero necesarios, para la ejecución de la obra y que no se reconocen en ningún otro rubro.

description: ESTIMADA COMISIÓN TECNICA, QUE INCLUYE Y DETALLAR EL RUBRO 71 Material Misceláneo

answer: Estimados oferentes, el rubro 32 ?Sostén cable XLPE 72KV?, incluye todos los herrajes y accesorios que se usaran para soportar el cable aislado en su transición de aéreo a primera caja de paso y transición de ultima caja de pasa a aéreo.

description: ESTIMADA SEÑORES COMISION TECNICA, POR FAVOR DETALLAR PLENAMENTE ITEM 32 : Sostén Cable XLPE 72KV

answer: Estimados oferentes, el rubro 34 ?Apantallamiento? incluye todo lo necesario para garantizar el adecuado apantallamiento protección contra descargas atmosféricas en las estructuras de transición de aéreo a soterrado y viceversa.

description: ESTIMADOS SEÑORES COMISION TECNICA, QUE INCLUYE EL ITEM 34: APANTALLAMIENTO

answer: Estimados oferentes, las pruebas de aislamientos se realizaran con un MEGGER de 5000 Volt.

description: PARA LAS PRUEBAS DE AILSAMIENTO, CUAL ES EL EQUIPOS CON EL QUE REQUIEREN HACER LAS MISMAS Y A QUE VOLTAJE

answer: Estimados oferentes, el rubro 83 ?Obra civil?, agrupa toda la ejecución de la obra civil necesaria para el montaje del soterrado y los TAP.

description: que incluye la obra civil en el item  #83

answer: ACLARACIÓN Nro. 1: En atención a lo solicitado, se aclara que se modifican los requisitos para presentar la experiencia específica del oferente que aparece en los ?PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN OBRAS? en su punto 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, numeral 2 ?Experiencia específica?, en la columna ?Descripción? donde dice:?El oferente deberá acreditar experiencia en MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN EN PROYECTOS DE SOTERRAMIENTO EN LINEAS DE MEDIA O ALTA TENSIÓN 13,8 - 69 KV, por un monto de al menos de USD113.100,6840 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000. La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD $11.310,07. Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el representante legal de la entidad contratante, la máxima autoridad del área requirente o el administrador

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN Nro. 2: En atención a lo solicitado se aclara que el presupuesto de esta obra ha sido elaborado en base a precios de procesos similares anteriores, por cuanto no cuenta con APU, sin embargo, en los pliegos del proceso se exige la presentación del análisis de los precios unitarios, por tanto, cada oferente deberá confeccionar sus respectivos análisis de precios unitarios APU, para lo cual deberán tomar como referencia los precios de cada rubro en el presupuesto referencial de Obra.

description: ACLARACION

name: INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC

description: MLG SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA 69 KV DESDE LA SALIDA M5 HASTA LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN MILAGRO BABAHOYO-GD

FERNANDEZ PALACIOS FRANK AUGUSTO

locality: SANTA ROSA

streetAddress: COLON QUITO SN SANTA ROSA

legalName: FERNANDEZ PALACIOS FRANK AUGUSTO

PALOMEQUE FLORENCIO JULIO FERNANDO

locality: MILAGRO

streetAddress: LUCIANO CORAL MATILDE HIDALGO 130 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: PALOMEQUE FLORENCIO JULIO FERNANDO

PEREZ MANRIQUE YAZMIN MALLANI

streetAddress: ESMERALDAS 17 DE SEPTIEMBRE 1 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: PEREZ MANRIQUE YAZMIN MALLANI

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

PROYECTOS DEL ECUADOR S.A. PROYECSA

streetAddress: SOLAR 13 TARQUI

legalName: PROYECTOS DEL ECUADOR S.A. PROYECSA

streetAddress: SOLAR 14 TARQUI

ARTEAGA VERA JAIME LUCIANO

streetAddress: ATAHUALPA GARCIA MORENO 318 12 DE MARZO

legalName: ARTEAGA VERA JAIME LUCIANO


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: Por ser el oferente habilitado que cumplió con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos publicados, de conformidad con el resultado de la calificación realizada y por ser conveniente a los intereses de la institución

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELMLG-007-20-462114

answer: Estimados oferentes, la localidad para este proceso es el Cantón Milagro.

description: Favor indicar a que ?Cantón se le considera local para la asignación del puntaje por localidad del presente proceso?

answer: Estimados oferentes, todos los contratistas, sean personas naturales o jurídicas y que tengan su RUP habilitado, con el código CPC del proceso, podrán participar, ya sean invitados por el SERCOP o auto-invitados en el portal, para lo cual deberán sustentar sus experiencias generales y especifica cumpliendo con los requerimientos establecidos en los pliegos del proceso. ver aclaraciones 1 y 2

name: COMERCIO Y PROYECTOS DE INGENIERIA RUIZ CPIR CIA. LTDA

description: CABALLEROS, SE ACEPTARA PARA LA EXPERIENCIA GENERAL Y/O ESPECIFICA LA DE INGENIEROS ELECTROMECANICOS ?

answer: Se dará cumplimiento a lo establecido en la Resolución N RE-SERCOP-2020-106 de fecha 20 de julio del 2020, en sus artículos 24.2 De las obras, bienes y/o servicios ofertados. ?Las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, interesadas en habilitarse como proveedores del estado, al momento de inscribirse, deberán seleccionar únicamente las obras, bienes y/o servicios cuyos códigos, dentro del Clasificador Central de Productos – CPC, guarden relación directa con su actividad económica registrada en el Registro Único de Contribuyentes – RUC, así como en el objeto social de sus estatutos en el caso de personas jurídicas?.Art. 8.- A continuación de la Disposición Transitoria Vigésima Primera, agréguense las siguientes disposiciones:VIGÉSIMA TERCERA. - Para el caso de nuevos proveedores registrados en el RUP y solicitudes de incremento de CPC de los proveedores ya registrados, el requisito previsto en el artículo 24.2 de la presente Codificación será exigible dentro del pla

description: En este proceso de contratación se aceptaran a oferentes como  personas naturales sin ninguna profesión o con  profesiones ajenas a la Ingeniería Eléctrica como Ingenieros Civiles, Ingenieros Comerciales Ingenieros Mecánicos, economistas  y otras, utilizando únicamente para su  calificación la experiencia general y especifica de un profesional en electricidad?, ya que la ejecución de estas obras son netamente eléctricas como son construcción de redes eléctricas en media y baja tensión, montaje de transformadores, montaje de redes en media tensión, cambio de redes en baja  tensión, instalación de acometidas  y medidores, luminarias y otros equipos . Cuál será el criterio técnico para la calificación a los oferentes en este proceso con la finalidad de,   dar cumplimiento con lo  establecido y de conformidad con la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería  y su Reglamento General?

answer: Se dará cumplimiento a lo establecido en la Resolución N RE-SERCOP-2020-106 de fecha 20 de julio del 2020, en sus artículos 24.2 De las obras, bienes y/o servicios ofertados. ?Las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, interesadas en habilitarse como proveedores del estado, al momento de inscribirse, deberán seleccionar únicamente las obras, bienes y/o servicios cuyos códigos, dentro del Clasificador Central de Productos – CPC, guarden relación directa con su actividad económica registrada en el Registro Único de Contribuyentes – RUC, así como en el objeto social de sus estatutos en el caso de personas jurídicas?.Art. 8.- A continuación de la Disposición Transitoria Vigésima Primera, agréguense las siguientes disposiciones:VIGÉSIMA TERCERA. - Para el caso de nuevos proveedores registrados en el RUP y solicitudes de incremento de CPC de los proveedores ya registrados, el requisito previsto en el artículo 24.2 de la presente Codificación será exigible dentro del pla

description: Se aplicara en este proceso los criterios  de calificación utilizados para los procesos  de ejecución de trabajos eléctricos programados como son: que el oferente en caso de ser persona natural, el representante legal o representante técnico para el caso de personas jurídicas, el procurador común para en el caso compromisos de asociación o consorcio, sea Ingeniero Eléctrico o en Electricidad, de conformidad a la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería y su Reglamento General.

answer: Los oferentes inscritos en el RUP y con el Código CPC del proceso, sean personas naturales o jurídicas, podrán presentar sus ofertas individualmente, asociadas o con compromiso de asociación o consorcio. Por otra parte, CNEL EP UN Milagro dará cumplimiento a lo establecido en la Resolución N RE-SERCOP-2020-106 de fecha 20 de julio del 2020, en sus artículos 24.2 De las obras, bienes y/o servicios ofertados. ?Las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, interesadas en habilitarse como proveedores del estado, al momento de inscribirse, deberán seleccionar únicamente las obras, bienes y/o servicios cuyos códigos, dentro del Clasificador Central de Productos – CPC, guarden relación directa con su actividad económica registrada en el Registro Único de Contribuyentes – RUC, así como en el objeto social de sus estatutos en el caso de personas jurídicas?.Art. 8.- A continuación de la Disposición Transitoria Vigésima Primera, agréguense las siguientes disposiciones:VIGÉSIMA

description: En este proceso de contratación se aceptaran o no, Consorcios conformados por simplemente  personas naturales con  profesiones ajenas a la Ingeniería Eléctrica como Ingenieros Civiles, Ingenieros Comerciales, Ingenieros Mecánicos, Economistas y otras profesiones, utilizando únicamente para su  calificación la experiencia general y especifica de un profesional en electricidad?, ya que la ejecución de estas obras son netamente eléctricas como son construcción de redes eléctricas, montaje de transformadores, montaje de redes en media tensión, montaje de redes en baja  tensión, ejecución de trabajos de reducción de pérdidas, instalación de acometidas y medidores e instalación de luminarias. ? Será O NO necesario que todos los integrantes del consorcio tengan la experiencia general y especifica solicitadas para este proceso de contratación? con la finalidad de garantizar los trabajos contratados.

answer: ACLARACIÓN Nro. 1: Se aclara que se modifican los requisitos para presentar la experiencia general del oferente que aparece en los ?PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN OBRAS? en su punto 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, numeral 1 ?Experiencia General?, en la columna ?Descripción? donde dice:?El oferente deberá acreditar experiencia general en proyectos eléctricos de media o baja tensión, por un monto de al menos USD$ 418.195,31 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000. La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD $104.548,83. Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente o el Administrador del contrato y debe contener por lo menos la siguiente información: VER TDR?Remplazándo

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN Nro. 2: Se aclara que se modifican los requisitos para presentar la experiencia especifica del oferente que aparece en los ?PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN OBRAS? en su punto 4.1.4 Experiencia general y específica mínima, numeral 2 ?Experiencia Especifica?, en la columna ?Descripción? donde dice:?El oferente deberá acreditar experiencia específica en construcción de líneas o redes de media o baja tensión, por un monto de al menos USD$ 209.097,66 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados desde el año 2000. La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD$ 52.274,41. Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente o el Administrador del contrato y debe contener por lo menos la siguiente información: VER

description: ACLARACION

description: MLG - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA VARIOS SECTORES PERTENECIENTES A LAS PARROQUIAS MILAGRO, ROBERTO ASTUDILLO Y  MARISCAL SUCRE DEL CANTÓN MILAGRO MEDIANTE PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PER) - GD

ELTELYCON CIA. LTDA.

streetAddress: ARIZAGA SANTA ROSA S/N MACHALA

legalName: ELTELYCON CIA. LTDA.

ORMAZA ROMERO RAUL ESTEBAN

streetAddress: OTTO AROSEMENA AVE QUITO G23 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: ORMAZA ROMERO RAUL ESTEBAN

CARRION AGUILAR JOFFRE RENE

streetAddress: SN AV 25 DE JUNIO S/N LA PROVIDENCIA

legalName: CARRION AGUILAR JOFFRE RENE

ELECTRICA VALVERDE CIA LTDA

streetAddress: BOYACA NAPOLEON MERA S/N LA PROVIDENCIA

legalName: ELECTRICA VALVERDE CIA LTDA

RIOS ORTIZ FLAVIO JOSHUE

streetAddress: BALZAR DAULE 17 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: RIOS ORTIZ FLAVIO JOSHUE

streetAddress: AV. MACARA  SOLAR 7 TARQUI

legalName: IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

COECHIR  S.A.

locality: LA LIBERTAD

streetAddress: BARRIO ROCAFUERTE AV 2 Y CALLE 24, MZ 9 FRENTE A LA ESCUELA FRENCISCO VALDIVIA S/N LA LIBERTAD

legalName: COECHIR  S.A.

PROCISA ECUADOR S.A.

streetAddress: 15C NO AV. RODRIGO CHAVEZ GONZALEZ SOLAR 1 TARQUI

legalName: PROCISA ECUADOR S.A.

legalName: INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC

RIOFRIO GUAMAN DANY JAVIER

streetAddress: S/N SALVADOR BUSTAMANTE PABLO S/N MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: RIOFRIO GUAMAN DANY JAVIER

MALIZA CRUZ ANGEL PAUL

streetAddress: HUMBERTO CENTANARO DECIMO QUINTA S/N MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: MALIZA CRUZ ANGEL PAUL

QUINTERO PLAZA WILMER FABIAN

streetAddress: AV. AMAZONAS ATAHUALPA S/N MILAGRO, CABECERA CANTONAL


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

name: INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL ELECIVILORMAZA CIA LTDA

description: Por ser el oferente habilitad que cumplió con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos publicados, de conformidad con el resultado de la calificación realizada y por ser conveniente a los intereses de la institución

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELMLG-008-20-462114

answer: Estimados se aclara que la experiencia general refiere a proyectos u   obras en Construcción en redes de baja y media tensión.

description: Por favor explique qué proyectos se incluyen como "experiencia general en proyectos u obras de redes eléctricas de distribución en general"?

answer: Es necesaria la presentación de certificados SAE en los materiales seccionamientos, equipos de protección y posteria, en caso de que los materiales cuenten con normas de calidad INEN, están exentos de presentar el certificado SAE

description: Es obligatorio la presentación de certificados SAE para no ser descalificados?

answer: Es necesaria la presentación de certificados SAE en los materiales seccionamientos, equipos de protección y posteria.

description: LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD-Art. 29.- ... La elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, a través de las entidades de los gobiernos central, provincial y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, no tendrá por objeto crear obstáculos innecesarios al comercio y deberán observar los procedimientos establecidos en los acuerdos internacionales suscritos y ratificados por el país, así como los sic procedimientos que dicte el Ministerio de Industrias y Productividad. ...La seguridad debe ser preservada en ámbitos tales como la operación y utilización segura de maquinaria y equipos operaciones de construcción, seguridad biológica, mecánica, térmica, eléctrica, ecológica, electromagnética, industrial, contra radiaciones ionizantes y no ionizantes, contra explosiones, contra incendios, entre otros. A pesar de lo indicado, se deben presentar los certificados SAE?

answer: La presentación de ofertas del postulante deben ser relevantes a la profesión del campo de acción a laborar, además se dará cumplimiento a la resolución 106 de fecha 16 de julio Art. 24,2

description: Se va a respetar el Art. 10 de la Ley de libre ejercicio de la ingeniería, para el caso de participación individual bajo la figura de PERSONA NATURAL? o van a aceptar el ejercicio de la ingeniería en electricidad por parte de cualquier profesional, en cualquier rama ocupacional?

answer: Se aclara que al igual que la declaración del impuesto a la renta, si existe un incremento de capital se aceptara para personas jurídicas el certificado emitido por la Superintendencia de Compañías y deberán adjuntar los debidos soportes.

description: Saludos cordiales, en relación al patrimonio para una persona jurídica, este será validado por el certificado emitido por el órgano de control de dicha persona jurídica, en este caso la superintendencia de compañías, y no solo con  el impuesto a la renta, ya que este se lo realiza en el mes de abril de cada año. Mientras que el certificado emitido por la superintendencia de compañías refleja la situación económica de la compañía a la fecha de emisión de dicho certificado.

description: MLG - CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA VARIOS SECTORES PERTENECIENTES A LAS PARROQUIAS CONE, VIRGEN DE FATIMA Y YAGUACHI CABECERA CANTONAL DEL CANTÓN YAGUACHI MEDIANTE PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (PER) - GD

LOPEZ RIVAS CARLOS MIGUEL

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

streetAddress: PARDO BAZAN JACINTO VERDAGUER SN HUACHI LORETO

legalName: LOPEZ RIVAS CARLOS MIGUEL

CONSTRUKGLOBAL S A

locality: ARENILLAS

streetAddress: RIO GUAYAS  S/N ARENILLAS, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUKGLOBAL S A

CHIQUI AGUILAR VICTOR MANUEL

locality: SAN JACINTO DE YAGUACHI

streetAddress: Ciudadela Ferroviaria calle via principal vuelta larga Frente al Mercado Municipal pasando  puente peaton S/N SAN JACINTO DE YAGUACHI,CABECERA CANTONAL

legalName: CHIQUI AGUILAR VICTOR MANUEL

SALAZAR ROMAN MAYRA UBALDINA

streetAddress: S/N YAGUACHI VIEJO (CONE)

legalName: SALAZAR ROMAN MAYRA UBALDINA

Peñaranda Medina Jackson Belisario

streetAddress: OTTO AROSEMENA ENTRE MACHALA Y LATACUNGA  SN MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: Peñaranda Medina Jackson Belisario

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

streetAddress: BOLIVAR CALDERON S/N SAN JACINTO DE YAGUACHI,CABECERA CANTONAL

MOREJON SALDIVIA NAHIN GREGORIO

streetAddress: 21 DE JULIO ROCAFUERTE S/N SAN JACINTO DE YAGUACHI,CABECERA CANTONAL

legalName: MOREJON SALDIVIA NAHIN GREGORIO

MORENO CASTRO EDGAR IVAN

streetAddress: ELISITA CARREÑO JAIME ROLDOS AGUILERA S/N LA CONCORDIA

legalName: MORENO CASTRO EDGAR IVAN

COLECOM CIA. LTDA

streetAddress: EMILIANO CRESPO CESAR VITERI 0-64 LA MERCED

legalName: COLECOM CIA. LTDA