description: CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): CARGADORES DE BATERIA.

description: CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS), CARGADORES DE BATERIA, CONVERTIDORES DE CICLOS ELECTRICOS

description: Ver resolución

title: BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; CONVERTIDORES ESTATICOS; OTRAS BOBINAS DE INDUCTANCIA

title: SIE-CNELGLR-043-20-462114

answer: El anexo 1 tiene las descripciones 1.1 Rectificadores industriales SCR, 125Vdc,40A, 1. 2 Tablero de distribución dc. Hay que aclarar que la descripción del kit de repuesto es el 1.1 No.14. El kit de repuesto en las especificaciones técnicas se indica que debe ser especificado por el oferente, yaque no sabemos que equipos van a ofertar, se deja a su criterio como distribuidores con asesoría técnica,que elementos o equipos que conforman el rectificador son más propenso a daños, como ejemplo puedeser puentes rectificadores, luces indicadoras, equipos de medición, tarjetas electrónicas, etc.

description: Podria especificar cual es el anexo 1 al que se refieren en las especificaciones tecnicas? que no mas incluye el kit de repuestos?

answer: El tiempo de entrega es como se indica en el TDR, 140 días calendarios.

description: Solicitamos se extienda el plazo de ejecución de 140 días hasta 210 días debido a que los equipos son de importación y por temas relacionados a la pandemia del COVID muchos puertos se encuentran saturados cuya normalidad llegaría a mediados del próximo año.

answer: Todas las ofertas deberán ser presentadas por los oferentes, única y exclusivamente a través del Portal de COMPRASPUBLICAS, mismas que para ser válidas deberán estar firmadas electrónicamente a través del aplicativo FIRMA EC a efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 24.1 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP. Esto fue indicado en el TDR y pliego.

description: Favor confirmar si las ofertas deben entregarse de manera física y/o digital.  En caso de ser digital a que correo electrónico hay que enviar la oferta.

answer: El kit de repuesto en las especificaciones técnicas se indica que debe serespecificado por el oferente, ya que no sabemos que equipos van a ofertar, por lo queda a su criterio comodistribuidores con asesoría técnica, que elementos o equipos que conforman el rectificador son máspropenso a daños, como ejemplo puede ser puentes rectificadores, luces indicadoras, equipos demedición, tarjetas electrónicas, etc.

description: De acuerdo al Anexo 1 - desripción de item 1.1. - item 14 se indica que el kit de repuestos será especificado por el oferente.  Solicitamos se adjunte el listado correspondiente al kit de repuestos requerido.

answer: En el anexo 1 descripción 1.1 No. 12. Indica supervisión y puesta en marcha. solose requerirá de la presencia del técnico especialista de la contratista para supervisar la instalación y puesta en marcha realizada por CNEL EP.

description: Favor confirmar que el alcance del proceso se limita a la entrega de los bienes no se debe incluir ningún montaje de equipos.

answer: Si se acepta. Los protocolos de comunicación pueden ser MODBUS/TCP o DNP3,además tener un navegador web integrado.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, por favor su ayuda indicando si es posible ofertar un equipo Rectificador, que cumpla al menos uno de los protocolos de comunicación solicitados, pues para estos equipos es más que suficiente MODBUS/TCP o DNP3.

answer: De acuerdo al anexo 1 descripción 1.1 No.4 Características generales. Indican quelos ?cargadores deben de poder conectarse en paralelo simultáneamente a la carga DC a través de untablero de distribución DC?, lo que se refiere es que no todos los cargadores van a trabajar en paralelo, aligual que los tableros de distribución DC que deben de tener la capacidad de poder conectar dosrectificadores.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, por favor su ayuda con el diagrama unifilar de cómo se espera la instalación de estos equipos, pues se solicita 11 cargadores pero sólo 5 tableros de distribución.

answer: Se confirma lo indicado, además de la capacitación previa a la instalación.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, sobre la supervisión y puesta en marcha, por favor confirmar que según lo indicado en dicho ítem solo se requerirá de la presencia para SUPERVISAR, del técnico especialista de la contratista.

answer: El kit de repuesto en las especificaciones técnicas se indica que debe serespecificado por el oferente, ya que no sabemos que equipos van a ofertar, por lo queda a su criterio como distribuidores con asesoría técnica, que elementos o equipos que conforman el rectificador son más propenso a daños, como ejemplo puede ser puentes rectificadores, luces indicadoras, equipos demedición, tarjetas electrónicas, etc.

description: Favor confirmar los componentes del KIT DE REPUESTOS solicitados en el ANEXO 1 Especificaciones Técnicas

answer: El certificado de calidad avalado por el SAE de los cargadores de batería debe serentregado por el oferente adjudicado.

description: Favor confirmar si el certificado de calidad avalado por el SAE de los cargadores de batería debe ser entregado en la etapa de presentación de ofertas o simplemente por el oferente adjudicado.

answer: 1. La cantidad requerida es 11 unidades.2. De acuerdo al anexo 1 descripción 1.1 No.4 Características generales. Indican que los ?cargadores deben de poder conectarse en paralelo simultáneamente a la carga DC a través de un tablero de distribución DC?, lo que se refiere es que no todos los cargadores van a trabajar en paralelo, al igual que los tableros de distribución DC.3. Se aclara que los protocolos de comunicación pueden ser MODBUS/TCP o DNP3, además tener un navegador web integrado4. El tiempo de entrega como indica en el TDR, el tipo de condición bajo el cual corre el plazo deejecución del contrato es la fecha de notificación del anticipo.5. El tiempo de entrega es como se indica en el TDR, 140 días calendarios ver acta adjunta

name: CONVERGENCIA TECNOLOGICA OPTOM CIA. LTDA.

description: Estimados buenas Tardes 1.Favor confirmar si la cantidad requerida es 10 unidades u 11 unidades.  Entendemos que son 10 unidades ya que van a trabajar en configuración paralelo.2.Respecto a los protocolos descritos en el ítem 10. Favor confirmar con que protocolo trabaja la entidad b Modbus TCP/IP RJ45, d DNP3 ETHERNET RJ45, f IEC 61850 ETHERNET RJ45, g SNMP TCP/IP ETHERNET RJ45 con navegador web integrado.3.El tiempo de entrega inicia a partir del pago del anticipo? Favor aclarar4.Es factible considerar extender a 150 días el tiempo de entrega considerando que son equipos hechos a la medida.

answer: Aclaración1: Se aclara que los protocolos de comunicación pueden ser MODBUS/TCP o DNP3, además tener un navegador web integrado

description: ACLARACION

answer: Aclaración2: Se aclara que el certificado de calidad avalado por el SAE de los cargadores de batería debe ser entregado por el oferente adjudicado.

description: ACLARACION

answer: Por favor revisar la carta de respuesta adjunta

description: VER ACTA

name: TECMASUR ELECTRONICA INTEGRAL CIA. LTDA.

description: GLR REPOTENCIACIÓN DE RECTIFICADORES PARA EL SISTEMA DE RESPALDO Y ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES PARA SUBESTACIONES OP GD

streetAddress: MIGUEL HEREDIA VEGA MUÑOZ 3-34 SAN SEBASTIAN

URRIOLA ESTRADA CARLA IVETTE

streetAddress: CDLA. URDENOR MZ 219 A TRES CUADRAS DEL PUESTO DE AUXILIO INMEDIATO SOLAR 33 TARQUI

legalName: URRIOLA ESTRADA CARLA IVETTE

Wonsang Valle César Ernesto

streetAddress: SOLAR 22 TARQUI

legalName: Wonsang Valle César Ernesto

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

ENERGYCONTROL S.A.

streetAddress: CDLA. URDE SA CENTRAL, BALSAMOS 118 ENTRE TODOS LOS SANTOS  SN TARQUI

legalName: ENERGYCONTROL S.A.

MORALES VIVERO RICARDO GERMAN

streetAddress: EL HUERTO  S/N CUMBAYA

legalName: MORALES VIVERO RICARDO GERMAN

OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.

streetAddress: ELIA LIUT EDMUNDO CHIRIBOGA N45-26 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.

title: Subasta


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Unidad

scheme: SERCOP

description: SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL INSITUCIONAL CON CONDUCTOR

scheme: CPC

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO ESCUELAS, COLEGIOS O EMPRESAS

currency: USD

name: COMPAÑIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET

description: POR CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL PLIEGO Y CONVENIR A LOS INTERESES DE LA EMPRESA

title: SERVICIOS REGULARES URBANOS  Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

title: SIE-CNELGLR-045-20-462114

status: complete

answer: Respuesta / Aclaración:Se debe cumplir con lo establecido en el TDR, que en la experiencia específica se exige: El oferentedeberá acreditar experiencia específica en SERVICIO DE TRANSPORTE A EMPRESAS PUBLICAS OPRIVADAS, por un monto de al menos USD$ 19.514,40 dólares, para lo cual deberá presentarcertificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados durante los últimos 5años previos a la publicación del presente procedimiento. La experiencia podrá ser acumuladasiempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD$ 1.951,44.Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal dela Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente o el Administrador del contrato ydebe contener por lo menos la siguiente información: a Nombre de la entidad contratante bDescripción del proyecto c Periodo de ejecución del proyecto especificar periodo y monto dVER ACTA.

name: CEPETUD S. A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL NUEVO DURAN

description: buenas tardes entidad, con respecto a la experiencia especifica. contamos con el contrato perolasempresas privadas no nos han otorgado acta de entrega ni nos quieren facilitar el certificadosegúnsus políticas. se puede adjuntar el contrato mas las facturas como respaldo?

answer: Respuesta / Aclaración:Estimado oferente al momento que se adjudica el contrato el contratista deberá presentar la póliza deresponsabilidad civil vigente según los términos de referencia obligaciones adicionalesPunto 7, el contratista debe mantener vigente el seguro de responsabilidad civil que cubra daños a lospasajeros y daños materiales a bienes de tercera persona, así como el Seguro obligatorio deaccidentes de tránsito SPPAT. No es necesaria la presentación de garantías para la entrega deofertas.

description: ACEPTAN CARTA DE COMPROMISO POR LAS POLIZAS DE RC DE LOS VEHICULOS OFERTADOS, EN CASO DE SER ADJUDICADOS SE PRESENTARAN DICHAS POLIZAS

answer: Respuesta / Aclaración:Efectivamente la contratación operadora podría extender un certificado donde conste la participacióndel conductor, tiempo de trabajo y contrato que se ejecutó. De igual forma el contrato y factura en casode prestación de servicio profesionales tal como lo indica el numeral 4.1.5 Experiencia mínima delpersonal técnico, de los pliegos del proceso.

description: buenas tardes entidad contratante, favor de aclarar la seccion EXPERIENCIA MINIMADELPERSONALTECNICO.puesto que indica que se debe presentar el certificado o acta de entrega emitido por la maximaautoridad de la entidad contratante donde se demuestra la participación del chofer, asi como elcontrato y la factura. A lo que debo acotar que las entidades publicas no emiten certificados o actasde entrega a cada chofer puesto que el contrato se lo realiza directamente con la operadora.ESPOSIBLE ADJUNTAR SOLO EL CERTIFICADO DE LA OPERADORA INDICANDO DONDE HA TRABAJADO EL TRANSPORTISTA Y POR CUANTO TIEMPO? Quedo en espera de sus comentarios. saludos

answer: Respuesta / Aclaración:Estimado oferente en relación a su pregunta se procede con la aclaración según el Art. 290. DelREGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL- CapituloIV del transporte escolar:La prestación del servicio de transporte escolar e institucional, será realizada por conductores queposean licencia correspondiente a la categoría tipo ?C? o de clase superior. De esta forma quedaríaaclarada la consulta realizada.

description: buenas tardes srs cnel. en conformidad con las resoluciones de la ANT , para el manejo defurgonetasde transporte escolar e institucional se permite que los choferes tengan licencia desde elTipo C ,D , D 1 y/o E. por lo cual en los términos de referencia indica que el personal técnicomínimorequerido sean choferes con licencia tipo D1 o superior. Por favor aclarar.

answer: Respuesta / Aclaración:Estimado oferente en relación a su pregunta se procede con la aclaración según el Art. 290. DelREGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL- CapituloIV del transporte escolar:La prestación del servicio de transporte escolar e institucional, será realizada por conductores queposean licencia correspondiente a la categoría tipo ?C? o de clase superior. De esta forma quedaríaaclarada la consulta realizada

name: TRANSPORTE ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL S.A. TEYTUR

description: ACEPTARAN TIPO DE LICENCIAS TIPO C O SUPERIOR?, ya que para conducir este tipo de vehículo mínimo deben ser categoría C

answer: Respuesta / Aclaración:Estimados oferentes todas las rutas llegan a duran:Oficina principal KM 1.5 vía duran tamboEx oficina administrativa Medardo ángel Silva y Luis a RafoSubestación Duran Sur KM 3  av. León Febres cordero

description: por favor especificar si Oficinas las Principales de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los RíosSistema Duran Subestaciones, Administraciones, Bodega General y Agencias tienen la misma direccion? o  cuales son las direcciones para llevar el personal?

answer: Respuesta / Aclaración:Todas las ofertas deberán ser presentadas por los oferentes, única y exclusivamente a través del Portal deCOMPRAS PUBLICAS, mismas que para ser válidas deberán estar firmadas electrónicamente a través delaplicativo FIRMA EC, a efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 24.1 de la Codificación yActualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP.

description: por favor indicar como se presentará la oferta en éste proceso?

answer: Respuesta/Aclaración:Todas las ofertas deberán ser presentadas por los oferentes, única y exclusivamente a través del Portal deCOMPRAS PUBLICAS, mismas que para ser válidas deberán estar firmadas electrónicamente a través delaplicativo FIRMA EC, a efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 24.1 de la Codificación yActualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP. No se aceptarán ofertas de manera física ni por correoelectrónico.

description: buena noches entidad contratante. por favor indicar el correo institucional donde se enviará la oferta, o si la entrega es  por medio de almacenamiento físico?

answer: Respuesta/Aclaración: De acuerdo se aceptará la presentación de la nota de venta, de acuerdo a loestablecido por el SRI.

description: BUENAS NOCHES PARA EL CASO DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN CASO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SOLICITAN QUE SE ADJUNTE CONTRATO Y FACTURAS. SE RECUERDA QUE LAS NOTAS DE VENTA RISE TAMBIEN SON COMPROBANTES DE VENTAS AUTORIZADOS POR EL SRI PARA QUE EL TRANSPORTISTA EMITA POR SU PRESTACION DE SERVICIO. RESOLUCION NAC-DEGERCGC17-0000295

answer: Respuesta/Aclaración: El oferente adjudicado es el responsable de mantener a su personal con lospapeles en regla para la prestación del servicio, en este caso por la pandemia se acepta para lapresentación de ofertas que se presente el turno para la renovación de la licencia, en el caso de seradjudicado deberá contar con la licencia vigente.

description: buenas tardes. en el caso del persona tecnico: tenemos el caso de un chofer que se le ha caducado la licencia recientemente, pero ya posee el turno para renovar la licencia pero por pandemia y debido a la situacion del pais ha atrasado este tema. es posible adjuntar el turno de la licencia como prueba? y en caso de ser adjudicados se presentaría la licencia renovada. gracias de antemano

answer: Respuesta/Aclaración: El contrato y la factura es exigible para demostrar la experiencia por serviciosprestados, en este caso el contrato es con la compañía de transporte mas no con la entidadcontratante.

description: BUENAS TARDES PARA EL CASO DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO EN CASO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SOLICITAN QUE SE ADJUNTE CONTRATO Y FACTURAS. POR FAVOR CONFIRMAR SI ES EL CONTRATO QUE TIENE LA EMPRESA PROVEEDORA CON LA ENTIDAD CONTRATANTE O LA EMPRESA PROVEEDORA CON EL TRANSPORTISTA

answer: Respuesta/Aclaración: Para el caso de relación de dependencia, se debe presentar junto con elcertificado otorgado por la compañía de transporte, el historial laboral del IESS.

description: LOS SOCIOS DE MI REPRESENTADA SON CONDUCTORES Y PROPIETARIOS DE VEHICULO Y CUENTAN CON AFILIACIÓN PATRONAL, YA QUE CADA SOCIO POSEE RUC DE TRANSPORTISTA Y CUENTAN CON LA AFILIACIÓN ANTES MENCIONADA, ESTE DOCUMENTO SERÁ VALIDADO? O A QUE SE REFIEREN AFILIACIÓN EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

answer: ACLARACIONES:Con respecto a la pregunta 7, se procede hacer la aclaración según el Art. 290. Del REGLAMENTO ALEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL- Capitulo IV del transporteescolar:La prestación del servicio de transporte escolar e institucional, será realizada por conductores queposean licencia correspondiente a la categoría tipo ?C? o de clase superior.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

name: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.

description: GLR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS GAF

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

scheme: EC-RUC

streetAddress: Cdla. Las Tejas Atrás de Avícola Fernandez SOL.18 MZ. 2 XIMENA

streetAddress: MALDONADO 13 AVA. 3220 FEBRES CORDERO

FERANSA S.A.

streetAddress: 25 AVA. CAPITAN NAJERA 300 FEBRES CORDERO

legalName: FERANSA S.A.

roles: supplier tenderer

streetAddress: COOP. SANTIAGO ROLDOS GUASMO OESTE A DOS CUADRAS DE LA FARMACIA CRUZ AZUL SOLAR 6 MZ1353 TARQUI

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS

description: SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AIRE, EL AGUA, LOS RESIDUOS (URBANOS E INDUSTRIALES), COMBUSTIBLES, METALES, SUELOS, MINERALES, ALIMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS

description: ha cumplido con lo solicitado en el pliego del procedimiento y términos dereferencia

title: SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS DE  COMPOSICION Y PUREZA

title: SIE-CNELGLR-047-20-462114

answer: De acuerdo a lo establecido en el TDR y pliego, todas las ofertas deberán ser presentadas por los oferentes, única y exclusivamente a través del Portal de COMPRAS PUBLICAS, mismas que para ser válidas deberán estar firmadas electrónicamente a través del aplicativo FIRMA EC, a efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 24.1 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP. No se aceptará ni de manera física ni por correo.VER ACTA

name: ACOSTA MORALES & ASOCIADOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.

description: 1. CONFIRMAR SI LA OFERTA SE PUEDE PRESENTAR DE MANERA DIGITAL, DE SER ASÍ A QUE CORREOS SE DEBE ENVIAR LA MISMA.

answer: Si se solicita Licencia de prevención de riesgo eléctrico, que actualmente se denomina Certificación de competencia en riesgo laborales.Personal de apoyo: Hoja de vida. Si debe de incluir certificado de competencias en riesgos laborales y certificados de experiencia en mantenimiento preventivo de transformadores de distribución, ejecutado dentro de los últimos cinco 5 años, emitidos por los representantes de las empresas y/o contratistas en libre ejercicio.VER TDR

description: 2. El personal de apoyo debe presentar la licencia de prevención de riesgos eléctricos?

answer: Si, en los Términos de Referencia se solicita únicamente la presentación de la Experiencia Especifica. VER ACTA

description: 3. Solo se deberá presentar experiencia especifica?

answer: Si, si es válida como experiencia especifica Análisis de contenido de PCBs vaciado y disposición final del aceite usado de transformadores fuera de operación.VER ACTA

description: 4. Se valida como experiencia especifica el siguiente objeto de contrato ?Análisis de contenido de PCBs vaciado y disposición final del aceite usado de transformadores fuera de operación?

answer: Si, si es válida como experiencia especifica los contratos Inventario de PCBS en el 20 por ciento de transformadores de distribución en línea e Inventario de PCBS en aceite dieléctrico a transformadores de distribución actualmente en operación VER ACTA

description: 5. Se valida como experiencia los siguientes contratos: ?Inventario de pcbs en el 20 porciento de transformadores de distribución en línea? e ?Inventario de pcbs en aceite dieléctrico a transformadores de distribución actualmente en operación??

answer: Aclaración 1: Se aceptará como experiencia especifica el Análisis de contenido de PCBs vaciado y disposición final del aceite usado de transformadores fuera de operación.VER ACTA

description: ACLARACION

description: GLR ANÁLISIS DE PCBS, TRASVASE Y GESTIÓN DEL ACEITE DIELÉCTRICO EN TRANSFORMADORES EN DESUSO ALMACENADOS EN LAS BODEGAS DE LA UNIDAD NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS RSC

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

VERA VERA BENILDA YOLANDA

region: MANABI

locality: MANTA

streetAddress: Calle Las Acacias  S/N LOS ESTEROS

legalName: VERA VERA BENILDA YOLANDA

REALPE HERRERA ROMMEL WILLIAM

region: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

locality: SANTO DOMINGO

streetAddress: VIA AQUEPI MARGEN IZQUIERDO S/N RIO VERDE

legalName: REALPE HERRERA ROMMEL WILLIAM

ACOSSAND GESTOR AMBIENTAL CIA. LTDA.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: AV. REPUBLICA LA PRADERA E7-55 BENALCAZAR

legalName: ACOSSAND GESTOR AMBIENTAL CIA. LTDA.

title: Subasta


description: SECCIONADO PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: Ver Resolución

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELGLR-048-20-462114

answer: Se requiere que se presenten todos los certificados solicitados en las especificaciones técnicas para los seccionadores, controlador y PT.

description: Estimada comisión técnica, solicitamos que dentro de la documentación a presentar no se solicite el certificado de distribuidor del controlador instalado en el gabinete de control. Esto debido a que normalmente los fabricantes de los seccionadores proveen el controlador de otra marca.

answer: Por favor regirse a lo indicado en las experiencias general y específica de losTérminos de Referencia. ?Experiencia general: Suministro e instalación de equipos eléctricos en Media oAlta Tensión. Experiencia específica: Suministro y montaje de seccionadores tripolares de 69kV.?

description: Estimada comisión técnica, solicitamos que la experiencia requerida sea solo en suministro y no en instalación dado que restringe la participación cuando la instalación es el item de menor peso en el presupuesto.

answer: Por favor regirse y cumplir con las especificaciones técnicas de los TDR

description: Estimados, solicitamos que los sistemas de apertura se acepten tanto con carga en vacío como en gas SF6, lo cual permite la participación de marcas de primer nivel para consideración de la entidad contratante.

answer: : Por favor regirse y cumplir con las especificaciones técnicas de los TDR

name: GAS TURBINES SERVICES DEL ECUADOR S.A. TURBIECSA

description: Estimados, favor confirmar que se aceptan seccionadores con medio de interrupción en SF6, considerar que algunas marcas de primer nivel fabrican los seccionadores con este medio de interrupción y se garantiza el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas

answer: Todos los certificados de conformidad de producto deberán ser avalados por elSAE, sólo por el oferente adjudicado, no es requisito presentarlo con las ofertas. Para los demásrequerimientos regirse y cumplir con las especificaciones técnicas de los TDR.

description: -Estimados por favor confirmar si se debe presentar el Certificado de Conformidad de Producto del Transformador de Potencial de 69 kV y que este sea avalado por el sae, así como el certificado de calidad de producto con su respectiva verificación del sae.-Estimados por favor solicitamos que se acepte que el material envolvente de la cámara de interrupción sea de Resina cicloalifática que es la recomendad según normas ANSI.-Estimados señores de la comisión técnica por favor considerar como medio de interrupción, el SF6 porque presenta mejores ventajas sobre el Vacío ya que para voltajes de 69kV y superiores, las camaras de vacio tienden a usar varias botellas las cuales deben de estar perfectamente sinconizadas para poder realizar la interrupcíon, cualquier falla entre las botellas puede ocacionar una falla del interruptor. Sin embargo en SF6, toda la interrupcion se da en una sola camara aislada en SF6, lo cal lo hace una tecnologia más segura para voltajes de 69kV o superiores.-

answer: Todos los certificados de conformidad de producto deberán ser avalados por el SAE, sólo por eloferente adjudicado, no es requisito presentarlo con las ofertas.

description: ACLARACION

name: INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC

description: GLR SUMINISTRO E INSTALACION DE SECCIONADORES TRIPOLARES A 69 KV MOTORIZADOS TIPO POSTE PARA MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO OP GD

mainProcurementCategory: goods

MULTI SERVICIOS SANGAR S.A

region: ESMERALDAS

locality: ATACAMES

streetAddress: CALLE ONCE Y C3 ATRAS DEL HOSPITAL BASICO DE ATACAMES SOLAR 46 ATACAMES, CABECERA CANTONAL

legalName: MULTI SERVICIOS SANGAR S.A

streetAddress: SOLAR 14 TARQUI

title: Subasta


description: BASES PARA EQUIPOS DE CONTROL

description: BASES PARA EQUIPOS DE CONTROL

description: CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE CONTROL NUMERICO) CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS PARA APARATOS ELECTRICOS DE VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000  V, PARA CONTROL ELECTRICO O LA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD.

title: CUADROS, CONSOLAS, MESAS Y OTRAS BASES, EQUIPADAS CON APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, ETC., PARA CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V.

description: BASES PARA EQUIPOS DE CONTROL

description: BASES PARA EQUIPOS DE CONTROL

title: SIE-CNELGLR-052-20-462114

answer: Ver Aclaración 1.

description: Ingenieros delegados por favor anexar fotografías o planos de la caja de protección de transformadores de corriente así como sus respectivas medidas o el tipo de TC a instalarse y sus dimensiones ya que en documento especificaciones técnicas no se encuentra esta información

answer: Ver aclaración 2

description: Estimada Comisión, en los términos de referencia se solicita muestra de los bienes a suministrar en vista de la situación de emergencia sanitaria y la accesibilidad en cuanto movilidad y restricciones, solicito se aclare la posibilidad de entregar folletos y catálogos explicativos detallados con gráficos de los bienes propuestos, y así evitar entrega física de los mismos.

answer: ACLARACIÓN 1Se adjuntan diseños de los bienes requeridos.Ver Anexo 1

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2Se aclara lo indicado en los términos de referencia y pliegos con respecto a la muestra, Por lo tanto, no será necesaria la presentación de muestras, siempre y cuando se presente los Diseños de los bienes a ofertar, con medidas, detalles, gráficos explicativos donde se identifique claramente el cumplimiento de las especificaciones solicitadas.Para los oferentes que no presenten los Diseños conforme a lo mencionado, su oferta será descalificada.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 3Se aclara las especificaciones técnicas de los bienes a suministrar y la indicada en la aclaración 1, los cuales deberán cumplir lo siguiente:- Estarán conformados por dos tapas que se unirán mediante pernos y tuercas ubicadas en sus esquinas opuestas, dichas tuercas estarán provistas de un elemento que permita la colocación de sellos de seguridad.- En una de las paredes laterales del módulo deberá incluir un conector para cable con abrazadera de 1? de diámetro que servirá para sujetar los conductores de señal al módulo.Nota: Estos detalles deberán presentarse obligatoriamente en los Diseños de los oferentes.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 4Se aclara el tipo de material de los bienes a suministrar indicado en el ítem 1 de las especificaciones técnicas:Donde dice:Material:POLYVINYL CHLORIDE, RESISTENTE A LA TRACCION Y ALTA RIGIDEZ ELECTRICADebe decir:Material:POLYVINYL CHLORIDE, RESISTENTE A LA TRACCION Y ALTA RIGIDEZ ELECTRICA Ó PLÁSTICO POLIESTIRENO EN COLOR CLARO

description: ACLARACION

answer: ACTA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES MAS ANEXO 1

description: ACLARACION

description: GLR ADQUISICION DE CAJAS DE PROTECCION DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTES GC

Sarmiento Baque Nestor Orlando

streetAddress: Bastion Pupular bloq 10 mz 1294 sl 27 0959674785 PASCUALES

legalName: Sarmiento Baque Nestor Orlando

title: Subasta


description: EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS

description: EQUIPO,INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA PRUEBAS Y LAB: RED ELECTRICA, TELECOMUNICACION, COMPUTACION

description: Ver resolución

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS (EXCEPTO OSCILOS - COPIOS Y OSCILOGRAFOS DE RAYOS CATODICOS) PARA MEDIR O VERIFICAR EL VOLTAJE, LA CORRIENTE, LA RESISTENCIA O LA POTENCIA, SIN DISPOSITIVO REGISTRADOR (EXCEPTO MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DEELECTRICIDAD)

title: SIE-CNELGLR-053-20-462114

answer: El proceso consiste en la REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA PARA LAS MEDICIONES DE CALIDAD DE PRODUCTO EN SUBESTACIONES, es decir, cambiar nuestros equipos que ya han cumplido su vida útil y/o mejorarlo tecnológicamente sin afectar la operatividad de nuestro sistema de gestión.Se tiene un sistema que ha tomado 16 años desarrollarlo y se cuenta  con más de 150 medidores en operación con su sistema de gestión centralizada para cumplir con las regulaciones vigentes, por lo que no es procedente perder la plataforma que se ha desarrollado hasta el momento.

description: Señores de la comisión: se nota un claro y descarado direccionamiento del proceso para la marca SCHNEIDER ELECTRIC y sus dos filiales en el país.  Los medidores solicitados son los modelos ION8650 y ION7400. Soliicito obviar el requerimiento del medidor tipo socket, protocolo ION y respecto a las elaboradas solicitudes de memoria solicito se acepten memorias igual o superiores de 512MB para todos los tipos de medidor.

answer: Se confirma la precisión de la medición de energía es 0,1%

description: - Estimados, para el medidor del ítem 1.1, favor confirmar la precaución de la medición de energía.

answer: Los medidores de tipo base socket o forma 9S son los requeridos, por favor acogerse con lo indicado en las especificaciones.

description: - Estimados, los medidores solicitados tipo Base socket o forma 9S son medidores de tecnología antigua, considerar el cambio a medidores tipo tablero.

answer: Los valores de alimentación están dados en las especificaciones técnicas, por favor cumplir con lo requerido en dicho documento.

description: - Estimada Comisión, favor considerar un valor de alimentación de energía de 100 a 240 vac/vdc para todos los medidores

answer: Por favor cumplir con lo indicado en las especificaciones técnicas dadas para el presente proceso.

description: - Estimada Comisión, favor confirmar que todos los medidores deben cumplir con la norma actualizada y vigente IEC 6100-4-30 clase a edición 3, de lo contrario se esta solicitando medidores con tecnología obsoleta.

answer: Se tiene un sistema que ha tomado 16 años desarrollarlo y se cuenta  con más de 150 medidores en operación con su sistema de gestión centralizada para cumplir con las regulaciones vigentes, por lo que no es procedente perder la plataforma que se ha desarrollado hasta el momento

description: - Estimados, el protocolo ION solicitado es único y exclusivo de una marca. Por favor indicar este parámetro como opcional.

answer: Para este requerimiento se ha tomado en cuenta que en el sitio donde se van a instalar estos medidores solo existe espacio para la base socket por lo que no es procedente cambiar a tipo tablero ya que no se va a tener el espacio suficiente para realizarlo.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA PUNTOS DE FRONTERA, solicitamos se acepte medidores tipo tablero con todos los dispositivos aledaños para remplazar los tipos socket sin costo adicional para CNEL. Siempre y cuando cumpla con las demás especificaciones sugeridas para este medidor. Tome en cuenta que esta condición hace que un único medidor en el mercado cumpla lo que hace que se incumpla con Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 20 y el Memorando Nro. CNEL-CORP-DIS-2019-0743-M el cual especifica que los concursos deben ser abiertas a las marcas aprobadas las cuales se indican en dicho memorándum.

answer: En nuestra red de telemetría hay bahías donde se utiliza puertos RS232 y RS485 para nuestras aplicaciones de comunicación a otros medidores y que dependiendo de nuestras aplicaciones se utiliza RS232 o los dos puertos RS485, por lo que no se acepta medidores solo con puertos el RS485 sino lo requerido en las especificaciones técnicas.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA PUNTOS DE FRONTERA, solicitamos se acepte en vez del puerto RS232/485 un puerto RS 485 de tal forma que cumpla con 2 puertos RS485 ambos seriales-

answer: Se acepta siempre y cuando cumpla con las demás especificaciones para este medidor.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA PUNTOS DE FRONTERA, solicitamos sea aceptable un burden por fase 0.008VA por fase máximo a  20 amps. Tome en cuenta que esta condición hace que un único medidor en el mercado cumpla lo que hace que se incumpla con Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 20 y el Memorando Nro. CNEL-CORP-DIS-2019-0743-M el cual especifica que los concursos deben ser abiertas a las marcas aprobadas y homologadas las cuales se indican en dicho memorándum.

answer: Se requiere equipos con fuente de alimentación externa AC/DC de acuerdo las especificaciones dadas en el presente proceso.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA PUNTOS DE FRONTERA, los valores de la fuente de alimentación,  son específicos de una sola marca. Es una copia directa de un medidor especifico fácilmente demostrable. Solicitamos se acepte fuente de alimentación de 100-240 LN/ 50-60hz AC/DC sin fuente auxiliar,  este es un amplio rango que se ajusta a cualquier red de alimentación en nuestro país .Tome en cuenta que esta condición hace que un único medidor en el mercado cumpla lo que hace que se incumpla con Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 20 y el Memorando Nro. CNEL-CORP-DIS-2019-0743-M el cual especifica que los concursos deben ser abiertas a las marcas aprobadas las cuales se indican en dicho memorándum.

answer: Se tiene un sistema que ha tomado 16 años desarrollarlo y se cuenta  con más de 150 medidores en operación con su sistema de gestión centralizada para cumplir con las regulaciones vigentes, por lo que no es procedente perder la plataforma que se ha desarrollado hasta el momento.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA BARRA PRINCIPAL, se solicita los protocolos  ION, DHCP, DNS Estos protocolos son exclusivos de una única marca en el mercado en especial el protocolo ION. Esto hace referencia directa a una sola marca con lo cual otros proveedores no podrán competir. Favor considerarlas como opcional de lo contrario se está incumpliendo con el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 20

answer: Se aceptarán equipos cuyos rangos de precisión de tensión contemple al menos 57-347Vac L-N y 100-600 Vac L-L pero con un rango de precisión especificada de frecuencia entre 42 -69Hz siempre y cuando cumpla con las demás especificaciones

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA BARRA PRINCIPAL,  la tensión de precisión especificada y frecuencia precisión especificada son rangos que una única marca cumple en el mercado, por favor solicitamos sea aceptado una tensión de precisión VOLTAJE  5-347 V AC, LN, 10-600 V LL y  Frecuencia de 42.5-69.9 Hz. Favor considerar que al dirigirse a una única marca, se está incumpliendo con el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 20

answer: Favor cumplir con lo indicado en las especificaciones técnicas.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA BARRA PRINCIPAL,  Los valores indicados de fuente de alimentación  son especifico de una marca, Es una copia directa de un medidor especifico fácilmente demostrable. Solicitamos se acepte fuente de alimentación de 100-240 LN/ 50-60hz AC/DC este es un amplio rango que se ajusta a cualquier red de alimentación en nuestro país. Tome en cuenta que esta condición hace que un único medidor en el mercado cumpla lo que hace que se incumpla con Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 20

answer: Se aclara que el rango de voltaje para el medidor de calidad para alimentadoras es: 57 a 400 V L-N, 100 a 690 V L-L para conexión en estrella y 100 a 600 V L-L para conexión en Delta.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA ALIMENTADORAS, el valor de entrada de voltaje indicada en la precisión de voltaje, 90-690 V AC L-L, es especifico de una única marca y modelo en el mercado. Solicitamos sea aceptable el rango de voltaje 0-600 VAC LL, Tome en cuenta que esta condición hace que un único medidor en el mercado cumpla lo que hace que se incumpla con Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 20

answer: Se tiene un sistema que ha tomado 16 años desarrollarlo y se cuenta  con más de 150 medidores en operación con su sistema de gestión centralizada para cumplir con las regulaciones vigentes, por lo que no es procedente perder la plataforma que se ha desarrollado hasta el momento.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA ALIMENTADORAS,, se solicita los protocolo ION .Este protocolo es exclusivos de una única marca en el mercado. Esto hace referencia directa a una sola marca con lo cual otros proveedores no podrán competir. Favor considerarlas como opcional de lo contrario se está incumpliendo con el Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 20

answer: Se acepta siempre y cuando cumpla con las demás especificaciones para este medidor.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA ALIMENTADORAS, Tensión de precisión especificada: 57 V L-N / 100 V L-L a 400 V L-N / 690 V L-L, son rangos que una única marca cumple en el mercado, por favor solicitamos sea aceptado una tensión de precisión VOLTAJE  5-347 V AC, LN, 10-600 V LL. Tome en cuenta que esta condición hace que un único medidor en el mercado cumpla lo que hace que se incumpla con Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 20

answer: Se acepta siempre y cuando cumpla con las demás especificaciones para este medidor.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA ALIMENTADORAS, Frecuencia de precisión especificada: 42 a 69 Hz 60 Hz nominal, son rangos que una única marca cumple en el mercado, por favor solicitamos sea aceptado una frecuencia  de 42.5-69.9 Hz 60 Hz nominal. Tome en cuenta que esta condición hace que un único medidor en el mercado cumpla lo que hace que se incumpla con Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 20

answer: El rango de operación especificada es de 90 a 415 VAC, lo cual no está dentro del rango de operación requerida, se aclara que el voltaje DC requerido es de 120 a 320VDC, se acepta el voltaje DC de 100 a 240Vdc. siempre y cuando cumpla con las demás especificaciones para este medidor.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA ALIMENTADORAS, los valores indicados de fuente de alimentación son específicos de una marca, Es una copia directa de un medidor especifico fácilmente demostrable. Solicitamos se acepte fuente de alimentación de 100-240 LN/ 50-60hz AC/DC este es un amplio rango que se ajusta a cualquier red de alimentación en nuestro país. Tome en cuenta que esta condición hace que un único medidor en el mercado cumpla lo que hace que se incumpla con Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 20

answer: Se acepta su petición, este parámetro será abierto para cada marca ofertante siempre y cuando cumpla con las demás especificaciones.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso del MEDIDORES DE CALIDAD PARA BARRA PRINCIPAL y MEDIDORES DE CALIDAD PARA ALIMENTADORAS, se esta especificando Carga típica: 16.5 W / 38 VA a 480 V 50/60 Hz y Burden: solo el medidor 18 VA máx. a 415 VCA, 6 W a 300 V CC. Estos valores son específicos de una única marca y modelo de medidores. Estos valores no deben ser tomados en cuenta ya que varían debido los componentes electrónicos y funciones que cada fabricante use para fabricar dichos medidores. Por favor aceptar valores de carga típica y burden de 18 a 25VA y 15 a 25W. Tome en cuenta que esta condición hace que un único medidor en el mercado cumpla lo que hace que se incumpla con Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su Artículo 20

answer: Si el software ofertado tiene el mismo comportamiento, requerimiento y funcionabilidad con los medidores existentes en esta Unidad de Negocios pueden hacer su oferta, al igual que los protocolos de comunicación de los medidores, especialmente de los propietarios.

description: - Estimada comisión técnica. Para el caso de ACTUALIZACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE TELEMETRIA OPERATIVA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS GUAYAS LOS RIOS A LA ULTIMA VERSION VIGENTE AL MOMENTO DE EJECUTARLO, permitir ofertar un sofware nuevo que pueda gestionar CUALQUIER MEDIDOR que CNEL UNIDAD DE NEGOCIOS GUAYAS LOS RIOS tenga, sin discriminar la marca o procedencia con la capacitación necesaria para su uso. De esta manera el concurso estaría abierto para que otros oferentes puedan participar y no este dirigido a una única marca de medidores.

answer: El proceso consiste en la REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE GESTION CENTRALIZADA PARA LAS MEDICIONES DE CALIDAD DE PRODUCTO EN SUBESTACIONES, es decir, cambiar nuestros equipos que ya han cumplido su vida útil y/o mejorarlo tecnológicamente sin afectar la operatividad de nuestro sistema de gestión.Se tiene un sistema que ha tomado 16 años desarrollarlo y se cuenta  con más de 150 medidores en operación con su sistema de gestión centralizada para cumplir con las regulaciones vigentes, por lo que no es procedente perder la plataforma que se ha desarrollado hasta el momento.

description: - Estimada comisión técnica. Las especificaciones técnicas están dirigidas a una única marca y modelo de medidores, prueba de ello es que se solicita un protocolo propietario ION el cual, al ser propietario, no es posible cumplir esta condición por ninguna otra marca o fabricante. Pedimos por favor se acepten con base técnica y razonablemente las preguntas planteadas anteriormente de tal manera que mas proveedores puedan participar en el presente concurso.

answer: Actualmente se posee una base de hardware, software e infraestructura instalada donde se desempeña el sistema PME 7.2 Power Monitoring Expert.

description: - Estimados, no se especifica que software de gestión es el que se debe actualizar.

answer: Si el software ofertado tiene el mismo comportamiento, requerimiento y funcionabilidad con los medidores existentes en esta Unidad de Negocios pueden hacer su oferta, al igual que los protocolos de comunicación de los medidores, especialmente de los propietarios. Aclaro que el software que se tiene en funcionamiento es el PME 7.2 Power Monitoring Expert.

description: - Estimados, confirmar si el software es abierto para comunicar cualquier marca de medidores o que medidores o marca es compatible dicho software. Por favor ser específicos.

answer: Por favor cumplir con lo indicado en las especificaciones técnicas.

description: CON LA FINALIDAD DE QUE EL PROCESO SEA JUSTO ESTIMADA COMISION SOLICITO SE ACEPTE MEDIDORES TIPO MONTAJE PANEL Y NO SOCKET. ADICIONAL A ELLO SOLICTO QUE LA MEMORIA MINIMA SEA MAYOR O IGUAL A 256 MB PARA TODOS LOS MEDIDORES SOLICITADOS.

answer: Yo, CAROL WONSANG VALLE, Representante Legal de EQ5 ECUADOR S.A., Oferente del proceso de la referencia presento la convalidación solicitada según OFICIO - SOLICITUD CONVALIDACION AL OFERENTE de fecha 8 de Enero de 2021.  ?CONVALIDACIONES:CONVALIDACION SOLICITADA 1: Se requiere:Convalidar confirmando el tipo de bornera que incluyen en la oferta presentada para el tablero de medidores. RESPUESTA A CONVALIDACIÓN 1:?Se adjunta Catalogo con las especificaciones técnicas del tipo de bornera que incluyen en la oferta presentada para el tablero de medidores.   Nombre del archivo adjunto: Test Switch TS10-0016.  CONVALIDACION SOLICITADA 2: Se requiere:Convalidar identificando correctamente los anexos con lo referido en la tabla de las especificaciones técnicas de los equipos.RESPUESTA A CONVALIDACIÓN 2:.?Se adjunta anexos de las especificaciones técnicas de los equipos ofertados, identificando el número de hoja del catálogo y el número de folio de la oferta.

description: Convalidar confirmando el tipo de bornera que incluyen en la oferta presentada para el tablero de medidores.Convalidar identificando correctamente los anexos con lo referido en la tabla de las especificaciones técnicas de los equipos.

answer: Estimados miembros de la comisión técnica,Se anexa documento de convalidación de errores de acuerdo a lo solicitado.

name: DELTAELECTRIC INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.

answer: Se remite convalidacion solicitada.

description: Convalidar la información presentada en el archivo ?2-VOLUMEN 2 INFORMAICON TECNICA PARTE 1.pdf?, y que corresponde a las especificaciones técnicas de los equipos requeridos, ya que no es legible.Convalidar confirmando el tipo de bornera que incluyen en la oferta presentada para el tablero de medidores.

description: GLR REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA PARA LAS MEDICIONES DE CALIDAD DE PRODUCTO EN SUBESTACIONES OP GD

ENERLUZ S.A.

streetAddress: AV. 33 GUILLERMO CUBILLO CALLE 18-I S/N TARQUI

legalName: ENERLUZ S.A.

EQ-5 ECUADOR S.A.

streetAddress: CDLA. URDENOR DOS MZ.238 A MEDIA CUADRA DEL LATIN PALACE SOLAR 8 TARQUI

legalName: EQ-5 ECUADOR S.A.

streetAddress: AVE. ISIDRO AYORA S/N 0 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

title: Subasta


description: POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO

description: OTRAS ESTRUCTURAS DE HIERRO Y ACERO (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS Y PARTES DE ESTRUCTURAS): CHAPAS, BARRAS, PERFILES, TUBOS, ANGULOS, BALAUSTRADAS, BALCONES, BARRERAS DE PASO A NIVEL, CERCAS, COMPONENTES DE EXCLUSAS, COMPUERTAS, ENREJADOS,ESCOTILLAS DE

description: Por haber cumplido con los requisitos mínimos solicitados en el pliego del proceso de Subasta Inversa Electrónica

title: OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARILLAS, ANGULOS, PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES D

description: POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO

title: SIE-CNELGLR-054-20-462114

answer: Aclaración1:Se aclara que no se requiere el certificado de aval del reporte de prueba emitido por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, unicamente se requiere el certificado de  fabricación de postes metálicos emitido por el INEN.VER ACTA

description: ACLARACION

description: GLR SAPG ADQUISICIÓN DE POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS EN CALIENTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL SISTEMA QUEVEDO GD

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

Miranda Olmedo Maria Fernanda

streetAddress: APARICIO RIVADENEIRA CARLOS ANDRADE MARIN N2-520 EL INCA

legalName: Miranda Olmedo Maria Fernanda

MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.

streetAddress: SARAYACU CARACOL S/N SAN SEBASTIAN

legalName: MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.

HOLGUIN IZQUIERDO DIEGO JOSE

streetAddress: CDLA. VERNAZA NORTE ATRAS DEL ESPIRITU SANTO SOLAR 29 TARQUI

legalName: HOLGUIN IZQUIERDO DIEGO JOSE

title: Subasta


description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA

description: ver resolución

title: SIE-CNELGLR-055-20-462114

answer: Estimado oferente, se están anexando los listados 1 y 2 de los cualeshacen parte de los TDR.

description: Buen día, por favor publicar los anexos 1 y 2 en ExcelGracias

answer: Estimado oferente, por ser la ingeniería industrial una carrera afín a lamecánica automotriz, se acepta a un ingeniero industrial.

description: Se solicita 3 JEFES DE TALLER con Titulación mínima de Tecnólogo mecánico o Tecnólogo automotriz, se puede presentar también, ingenieros industriales que son afines a la mecánica?

answer: Estimado oferente, sí, se acepta un taller en la ciudad de Guayaquil paraatender los vehículos del sistema Durán.

description: Buenas Tardes,  Se solicita 3 talleres, cada uno en las ciudades de Duran, Daule y Quevedo, para el taller de DURAN, se puede presentar un taller que está a una distancia máxima de 6 kms de la localización de CNEL Duran, en la ciudad de Guayaquil?

answer: Estimado oferente, efectivamente al tratarse de un proceso que abarcamas rubros de mano de obra y repuestos en mecánica, se solicitará una sola cámara de pintura alhorno.

description: En lo que respecta a la Cámara de pintura de horno, se solicitan 3 dentro del equipo mínimo, se debe considerar que el proceso abarca más parámetros y rubros de mecánica, que, de latonería y pintura, considerar solicitar 1 solo equipo.

answer: Estimado oferente, con relación a su pregunta, se considerará 1 soloequipo bancada de medición de chasis.

description: En lo que respecta a la Bancada de medición de chasis, se solicitan 3 dentro del equipo mínimo, se debe considerar que el proceso abarca más parámetros y rubros de mecánica, que, de latonería y pintura, considerar solicitar 1 solo equipo.

answer: ACLARACION 1.- Se adjunta el anexo 1 y 2 mencionados en los TDR

description: ACLARACION

answer: ACLARACION 2.- Se acepta que el taller a ubicarse en Durán, se encuentre en la ciudad deGuayaquil, siempre y cuando el perímetro no exceda de los 6 km

description: ACLARACION

answer: ACLARACION 3.- Se aclara que dentro del equipo mínimo solo se requerirá 1 cámara de pinturacon horno.

description: ACLARACION

answer: ACLARACION 4.- Se aclara que dentro del equipo mínimo solo se requerirá 1 bancada demedición de chasis.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

name: AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA

description: GLR SERVICIO CONSERVACIÓN ÓPTIMA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS QUE INCLUYE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS GAF

INDUAUTO S.A.

streetAddress: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA  S/N TARQUI

legalName: INDUAUTO S.A.

streetAddress: AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN S/N TARQUI

title: Subasta


description: LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS, CORTES Y RECONECCION DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE

name: ASOCIACION DE SERVICIOS ELECTRICOS GUAYAS Y QUIL ASOSERELEGU

description: Por cumplir con todo los solicitado en los pliegos

title: OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P.

title: SIE-CNELGLR-057-20-462114

answer: Respuesta / Aclaración:Si, siempre y cuando se cumpla con el monto mínimo solicitado en la experiencia general

description: Buen dia estimados Ing de la comision tecnica , mi pregunta es la siguiente si la experiencia especifica en este caso de notificacioin de corte el monto es superior al monto solicitado en experiencia general puede servir tanto como experiencia especifica y esperiencia general.

answer: Ver respuesta de Pregunta 1.

description: buenas tardes ing comision tecnica segun resolucion RE-SERCOP-2018-000093, Cuando el monto de la experiencia especifica es igual o superior al monto solicitdo en la esperiencia general sera valido para acreditar las dos las dos tipos de experiencia

answer: Se acreditará solamente la experiencia en entrega de notificaciones previo a la suspensióndel servicio de electricidad conforme a lo solicitado en el numeral 4.1.4 del Pliego.

description: EN CASO DE UN PROCESO DE CORTE Y RECONEXION, TENGA EL RUBRO DE NOTIFIACIONES DE CORTE, EL MISMO SERA VALIDADO COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA.

answer: Ver Aclaración 1.

description: Buen día estimados miembros de la comisión, si se da el caso de repetirse personal entre 2 o mas oferentes, es esto motivo de descalificación? Favor tomar en cuenta que de ser su respuesta un SI, esto limita las oportunidades de trabajo para el personal técnico.

answer: ACLARACIÓN 1Los procesos de contratación son independientes en su oferta deberá demostrar ladisponibilidad de personal técnico y equipo mínimo, conforme lo indica en sus pliegos yen caso que se identifique que estos se encuentran comprometidos en algún procesoadjudicado, por adjudicar o contrato en ejecución, la misma quedará descalificada, a fin deprecautelar los intereses institucionales y del estado, garantizando que se cumplan losprincipios de calidad, oportunidad, legalidad y transparencia dentro del proceso decontratación.El porcentaje de participación del personal técnico mínimo será de 100%, es decir, quedeberá estar durante toda la ejecución del contrato.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2Se aclara lo indicado en el numeral 4.1.4 del Pliego y Términos de referencia de laExperiencia General requerida:Donde dice:El oferente deberá acreditar experiencia general en construcción del sector eléctrico oprestación de servicios técnicos especializados a empresas de distribución, por un montode al menos USD$ 22,881.17 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas deentrega recepción definitiva de contratos ejecutados en los últimos 15 años previos a lapublicación del presente procedimiento. La experiencia podrá será acumulada siempre ycuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD$ 2,288.12Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el RepresentanteLegal de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente o elAdministrador del contrato y debe contener por lo menos la siguiente información: aNombre de la entidad contratante b Descripción del proyectoDebe decir

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2Se aclara la titulación académica del supervisor detallado en el numeral 4.1.3 del Pliego,Donde dice:Titulación académica: Tecnólogo en Electricidad o Electrónico o Electromecánico oTecnólogo en Administración o carreras afines.Debe decir:Titulación académica: Tecnólogo en Electricidad o Electrónico o Eléctrico mecánico oTecnólogo en Administración o carreras afines. debidamente registrado en el SENESCYT.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 3Se aclara el equipo mínimo solicitado en el numeral 4.1.2 del pliego ítem 7:Donde dice:EQUIPO MÓVIL CELULARES O TABLETSCon plan de datos para comunicación, almacenamiento interno: 16GB RAM : 2GB SDalmacenamiento externo: 16 GB Batería: 4000 mAh CPU : Quad Core, 1.6 GHZ, GPS:Servicio de ubicación usar satélite GPS, usar redes inalámbricas WIFI: 802.11 a/b/g/n2.4+5GHz Versión de Android: igual o superior a 5.0Debe decir:EQUIPO MÓVILCon plan de datos para comunicación, almacenamiento interno: 16GB RAM : 2GB SDalmacenamiento externo: 16 GB Batería: 4000 mAh CPU : Quad Core, 1.6 GHZ, GPS:Servicio de ubicación usar satélite GPS, usar redes inalámbricas WIFI: 802.11 a/b/g/n2.4+5GHz Versión de Android: igual o superior a 5.0

description: ACLARACION

name: ASOCIACION DE SERVICIOS    ELECTRICOS TRABAJAMOS PARA UN MEJOR FUTURO  ASOSERELTRAME

description: “GLR SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LAS NOTIFICACIONES DE CORTE Y RECONEXIÓN DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A CLIENTES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS ZONA DAULE GC”

CARRION AGUILAR JOFFRE RENE

region: EL ORO

locality: MACHALA

streetAddress: SN AV 25 DE JUNIO S/N LA PROVIDENCIA

legalName: CARRION AGUILAR JOFFRE RENE

AUSTROELECTRIC S A

streetAddress: SANTA ROSA ARIZAGA Y MANUEL SERRANO 2219 MACHALA

legalName: AUSTROELECTRIC S A

CHOEZ GUERRA FELIX RAUL

streetAddress: BOLIVAR VELA S/N MACHALA

legalName: CHOEZ GUERRA FELIX RAUL

BAJAÑA ENDARA JUAN CARLOS

locality: ESMERALDAS

streetAddress: PASAJE 12 PASAJE 10 11 SIMÓN PLATA TORRES

legalName: BAJAÑA ENDARA JUAN CARLOS

Peñaranda Medina Jackson Belisario

locality: MILAGRO

streetAddress: OTTO AROSEMENA ENTRE MACHALA Y LATACUNGA  SN MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: Peñaranda Medina Jackson Belisario

streetAddress: 46 B SUR OESTE y Nicolas Segovia S/N XIMENA

locality: DAULE

streetAddress: GIL TAMA COSTALES ATAHUALPA MZ309 DAULE, CABECERA CANTONAL

title: Subasta


description: BREAKERS

description: BREAKERS

description: RECONECTADORES CON AISLADORES DE PORCELANA

description: cumple con todos los requisitos solicitados en el pliego del proceso

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: BREAKERS

description: BREAKERS

title: SIE-CNELGLR-058-20-462114

answer: En cumplimiento del Pliego, en acápite del Precio de la Oferta se indica lo siguiente:?La entidad contratante requiere la provisión de los bienes que cumplan con todas las especificaciones y características establecidas en los pliegos, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de la entidad contratante, El precio de la oferta deberá incluir el valor total de los bienes, transporte hasta el sitio de entrega, pruebas, los costos indirectos, impuestos, tasas y servicios es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los bienes a plena satisfacción de CNEL EP. Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.?En tal razón, el suministro de los bienes no incluye capacitaciones ni instalación, pero sí las pruebas VER ACTA.

description: Favor confirmar que el alcance del proceso es suministro y entrega en su bodega de materiales electricos solamente, y que no incluye, capacitraciones, instalacion, pruebas de los mismos.?

answer: Según los términos de referencia del presente proceso, dentro del acápite de Obligaciones adicionales del contratista, se establece lo siguiente:?Certificado de conformidad acreditado por SAE: El oferente adjudicado deberá presentar previa a la suscripción del contrato, el certificado de Calidad avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, conforme lo señalado en el Art. 31 de la Ley de Sistema Ecuatoriano de la calidad.?VER ACTA

description: Con relacion a los TDR, se requiere certificados de confirmad para varios items 7, 8 , 9, 12, 13 y 47 solicitamos que este sea un requisito solo para el oferente adjudicado, dado que no aplica para algunos items?

answer: Se acepta la presentación de los ítems 16 y 17 en canecas de 5 galones, debiendo cumplir con la cantidad total en galones exigidas en el pliego. VER ACTA

description: Confirmar la presentacion en la que se debe entregar los item 16 y 17, diluyete y alcohol industrial ya que lo usal es canecas de 5 galones y pero piden canecas de 15 galones lo cual no es comercial, favor clarificar?

answer: Se aclara que el Generador Eléctrico debe ser portátil a diésel, trifásico, voltaje 120/208 Vac, frecuencia 60 Hz, potencia máxima igual o mayor a 8 kW, con encendido eléctrico y manual. VER ACTA

description: Confirmar si el generador eléctrico portátil a diesel, voltaje 110/220 Vac frecuencia 60Hz es trifásico ya que el voltaje en un sistema trifásico es 120/208 Vac ó 127/220 V, favor confirmar. De ser así, indicar el voltaje requerido.

answer: Aclaración 1:El precio de la oferta deberá considerar las pruebas de funcionamiento del generador eléctrico.VER ACTA

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1:El precio de la oferta deberá considerar las pruebas de funcionamiento del generador eléctrico.VER ACTA

description: ACLARACION

answer: Aclaración 2:Las características técnicas del generador eléctrico deben ser las siguientes:Generador Eléctrico portátil a diésel, trifásico, voltaje 120/208 Vac, frecuencia 60 Hz, potencia máxima igual o mayor a 8 kW, con encendido eléctrico y manual.VER ACTA

description: ACLARACION

answer: Aclaración 3:Se aclara que el Certificado de conformidad acreditado por SAE debe ser presentado únicamente por el oferente adjudicado previa a la suscripción del contrato.VER ACTA

description: ACLARACION

answer: Muy buen diase adjunta estados de situcion financiera requeridos para su verificacion

answer: Muy buen diaAdjunto los estados de situcion financiera requeridos para su verificacion

description: Convalidar presentando El Estado De Situación Financiera del mes inmediato anterior con firma de responsabilidad del representante legal y del CPA, lo que permitirá validar los índices financieros registrados en el formulario 1.4 SITUACION FINANCIERA DEL OFERENTE. ver acta

answer: Muy buen diaAdjunto los estados de situcion financiera requeridos para su verificacion

answer: Muy buen dia Adjunto los estados de situcion financiera requeridos para su verificacion

description: -Convalidar presentando El Estado De Situación Financiera del mes inmediato anterior con firma de responsabilidad del representante legal y del CPA, lo que permitirá validar los índices financieros registrados en el formulario 1.4 SITUACION FINANCIERA DEL OFERENTE.ver acta

description: GLR MNTTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CIRCUITOS DE CONTROL EN SUBESTACIONES GD

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Navarrete Pullas Consuelo Maribel

streetAddress: 9 DE AGOSTO CARAN OE2-86 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: Navarrete Pullas Consuelo Maribel

TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA. LTDA.

streetAddress: AV. AMAZONAS VILLALENGUA 4430 BENALCAZAR

legalName: TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA. LTDA.

title: Subasta


description: MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO RESIDENCIAL

description: MEDIDORES DE PARAMETROS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

description: REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS

title: MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, LIQUIDOS O ELECTRICIDAD

title: SIE-CNELGYE-004-20-462114

answer: Entendiendo que la Pandemia es a nivel mundial y que afecta a la logística y prioridades actuales, el plazo de entrega se extiende a 120 días.

description: Debido a la pandemia los fabricantes no estan trabajando al 100% por lo que solicito se aumente a 120 dias el plazo de entrega

answer: Las condiciones del anticipo se mantienen tal como se indica en los pliegos.

description: Como esta la situacion economica mundialmente, solicito que el anticipo sea del 70% como ha sido en los anteriores concursos

answer: La muestra es necesaria para verificar los componentes del equipo, debido a que algunos fabricantes se encuentran ubicados en países donde se fabrican medidores bajo Normas diferentes a las Normas ANSI y su homologación puede ser que tenga diferencias sustanciales por su tipo de construcción. Adicionalmente se realizan diferentes pruebas para garantizar la correcta operación del medidor en parámetros, precisión y posibles fallas de funcionamiento las cuales se han detectado en procesos anteriores, por tal motivo no se acepta su solicitud.

description: Por favor considerar si hasta la fecha de presentación  de la oferta sigue la cuarentena no presentar muestra

answer: La muestra es necesaria para verificar los componentes del equipo, debido a que algunos fabricantes se encuentran ubicados en países donde se fabrican medidores bajo Normas diferentes a las Normas ANSI y su homologación puede ser que tenga diferencias sustanciales por su tipo de construcción. Adicionalmente se realizan diferentes pruebas para garantizar la correcta operación del medidor en parámetros, precisión y posibles fallas de funcionamiento las cuales se han detectado en procesos anteriores, por tal motivo no se acepta su solicitud.

description: Debido al poco tiempo que hay es dificil presentar la muestra tal como lo piden, por lo que solicito se entregue una muestra como anteriormente pedian es decir solo Kwh y en caso de salir adjudicado entregar los medidores tal como lo indican las bases

answer: El certificado de conformidad de producto y el certificado de pruebas avalados por el SAE, sólo deben ser presentados por el Oferente Adjudicado previo a la suscripción del contrato.

description: Estimados buenos dias, favor se solicita que los certificados SAE sean presentados solo por el oferente ganador, asi como lo solicitan en CNELCORP

answer: La muestra es necesaria para verificar los componentes del equipo, debido a que algunos fabricantes se encuentran ubicados en países donde se fabrican medidores bajo Normas diferentes a las Normas ANSI y su homologación puede ser que tenga diferencias sustanciales por su tipo de construcción. Adicionalmente se realizan diferentes pruebas para garantizar la correcta operación del medidor en parámetros, precisión y posibles fallas de funcionamiento las cuales se han detectado en procesos anteriores, por tal motivo no se acepta su solicitud.

description: Estimada Comisión Técnica, como es de conocimiento público por la alerta sanitaria, se es imposible tenermuestras para la oferta, se solicita que las muestras sean presentadas solo por el oferente adjudicado.

answer: Entendiendo que la Pandemia es a nivel mundial y que afecta a la logística y prioridades actuales, el plazo de entrega se extiende a 120 días.

description: El plazo de entrega de los medidores de 90 días es sumamente corto y nuestra empresa no acostumbra incumplir sus compromisos por lo que solicitamos se amplíe el plazo a 120 días, ya que creemos que no es interés de la CNEL el multar o cobrar multas a los proveedores por retraso en el plazo de entrega.

answer: La muestra es necesaria para verificar los componentes del equipo, debido a que algunos fabricantes se encuentran ubicados en países donde se fabrican medidores bajo Normas diferentes a las Normas ANSI y su homologación puede ser que tenga diferencias sustanciales por su tipo de construcción. Adicionalmente se realizan diferentes pruebas para garantizar la correcta operación del medidor en parámetros, precisión y posibles fallas de funcionamiento las cuales se han detectado en procesos anteriores, por tal motivo no se acepta su solicitud.

description: Debido a la emergencia sanitaria solicitamos la no presentación de muestras, ya que existe enormedificultad en traer las muestras de China y en hacerlas llegar a la CNEL de Guayaquil, gracias

answer: La muestra es necesaria para verificar los componentes del equipo, debido a que algunos fabricantes se encuentran ubicados en países donde se fabrican medidores bajo Normas diferentes a las Normas ANSI y su homologación puede ser que tenga diferencias sustanciales por su tipo de construcción. Adicionalmente se realizan diferentes pruebas para garantizar la correcta operación del medidor en parámetros, precisión y posibles fallas de funcionamiento las cuales se han detectado en procesos anteriores, por tal motivo no se acepta su solicitud.

description: Para transparentar el proceso de calificación, solicitamos que se permita la presencia de los oferentes en las pruebas de laboratorio y lectura de medidas, en función de un calendario previamente establecido y deseamos que ratifiquen la entrega de muestras NO es necesario para este proceso por las dificultades que existe de movilidad a nivel mundial y en el Ecuador.

answer: Entendiendo que la Pandemia es a nivel mundial y que afecta a la logística y prioridades actuales, el plazo de entrega se extiende a 120 días.

description: El plazo de entrega de 90 días es muy corto y estamos seguros que no es interés de CNEL cobrar multas como parte de este proceso o en desmotivar a los oferentes. Tal vez esta dirigido a que solo una empresa sea la única que pueda presentar ya que debe tener los medidores listos. Para demostrar una rectitud y transparencia en este concurso, solicitamos se amplíe el plazo a 150 días

answer: El certificado de conformidad de producto y el certificado de pruebas avalados por el SAE, sólo deben ser presentados por el Oferente Adjudicado previo a la suscripción del contrato.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica por favor aclarar si se requiere el certificado SAE tanto para el certificado de conformidad del producto y el reporte de pruebas.

answer: Si porque las dimensiones indicadas están dentro del margen tolerable.

description: Estimada comision, se puede presentar el LCD 5.2 mm X 11.4 mm y con 6 Digitos

answer: No hay inconvenientes en presentar muestras del 2019.

description: Estimada  comisión, debido a la situación mundial, se puede presentar muestras del 2019

answer: Estimado, en relación al proceso que usted menciona, existe una nota en el término de referencia que indica lo siguiente: ?Una vez adjudicado el presente proceso, los oferentes deberán solicitar mediante oficio a la Máxima Autoridad de la Entidad Contratante la entrega de las muestras. Si luego de un mes los oferentes no solicitan la entrega de las muestras, CNEL EP no procederá con la devolución de las mismas? y además, la comisión técnica designada, sólo actúa sobre este proceso de contratación, por tal motivo se le recomienda que cualquier petición, la realice de manera formal, para que la Empresa le de una contestación.

description: Estimada comisión: En Octubre del 2019 participamos en el proceso SIE-CNELGYE-043-19 por la ? ADQUISICIÓN DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS SL FORMA 2S CLASE 200CONVENCIONAL.?. en el cual fuimos calificados técnicamente y participamos en la puja correspondiente. En esa ocasión presentamos muestras que no fueron devueltas, considerando que para este proceso ofertaremos la misma marca y modelo de medidor, solicitamos se nos exima de la presentación de la misma pues la importación de nuevas muestras está demorada debido a la emergencia sanitaria mundial

answer: Entendiendo que la Pandemia es a nivel mundial y que afecta a la logística y prioridades actuales, el plazo de entrega se extiende a 120 días.

description: Estimada comisión debido a la situación actual a nivel mundial por COVID-19, no es posible cumplir con el plazo de entrega de 90 días. Solicitamos que el mismo se extienda a 120 días

answer: No, porque los parámetros de salida en pantalla son parte de las especificaciones técnicas y que hoy en día son comunes en equipos de medida convencionales como los que estamos solicitando.

description: Estimada comisión, hemos encontrado que se han modificado los requerimientos del medidor, en el ítem ?Magnitudes a medir/ parámetros de salida? y ?Salida de lectura/ parámetros de instrumentación? se solicita que el medidor muestre en pantalla parámetros: voltaje V, Corriente promedioA y potencia instantánea kW. El requerimiento difiere de procesos anteriores y de los requerimientos establecidos en las unidades de propiedad. Solicitamos se considere como opcional este requerimiento, debido a que el mismo favorecería a un fabricante específico.

answer: La muestra es necesaria para verificar los componentes del equipo, debido a que algunos fabricantes se encuentran ubicados en países donde se fabrican medidores bajo Normas diferentes a las Normas ANSI y su homologación puede ser que tenga diferencias sustanciales por su tipo de construcción. Adicionalmente se realizan diferentes pruebas para garantizar la correcta operación del medidor en parámetros, precisión y posibles fallas de funcionamiento las cuales se han detectado en procesos anteriores, por tal motivo no se acepta su solicitud.

description: Estimada comisión, debido a la situación actual del país por COVID-19 no es posible importar en una muestra a tiempo para presentarla junto con la oferta. Debido a esta situación solicitamos que solo el oferente adjudicado presente una muestra o a su vez extender el tiempo para presentación de esta en al menos 20 días

answer: No, porque los parámetros de salida en pantalla son parte de las especificaciones técnicas y que hoy en día son comunes en equipos de medida convencionales como los que estamos solicitando.

description: Debido al cambio en las especificaciones de visualización de parámetros en el display, solicitamos que se acepte una muestra con visualización de energía activa y en caso de adjudicación se entregará los medidores acorde al nuevo requerimiento de CNEL

answer: El certificado de conformidad de producto y el certificado de pruebas avalados por el SAE, sólo deben ser presentados por el Oferente Adjudicado previo a la suscripción del contrato.

description: Estimada comisión, solicitamos que los certificados SAE sean presentados solo por el oferente adjudicado.

answer: La muestra es necesaria para verificar los componentes del equipo, debido a que algunos fabricantes se encuentran ubicados en países donde se fabrican medidores bajo Normas diferentes a las Normas ANSI y su homologación puede ser que tenga diferencias sustanciales por su tipo de construcción. Adicionalmente se realizan diferentes pruebas para garantizar la correcta operación del medidor en parámetros, precisión y posibles fallas de funcionamiento las cuales se han detectado en procesos anteriores, por tal motivo no se acepta su solicitud.

description: Estimada comisión, debido a la situación actual mundiial a causa del COVID-19 no es posible importar en una muestra a tiempo para presentarla junto con la oferta, por lo que solicitamos que el oferente adjudicado sea quien la presente, o se extienda el plazo para la presentación de la misma.

answer: El certificado de conformidad de producto y el certificado de pruebas avalados por el SAE, sólo deben ser presentados por el Oferente Adjudicado previo a la suscripción del contrato.

description: Estimados buenos días,considerar  que los certificados SAE sean presentados  por eloferente ganador

answer: Si se aceptará, si cumple cualquiera de las siguientes condiciones: 1.- Si el medidor posee dos sensores de corriente puede mostrar la corriente instantánea de cada línea de forma secuencial ó 2.- Si sólo posee un sensor puede mostrar la corriente instantánea promedio de ambas líneas de corriente.

description: se aceptará medidor que muestre parámetro de corriente nominal, máxima e instantánea?

answer: Si porque las dimensiones indicadas están dentro del margen tolerable.

description: Para el parámetro principal kWh se solicita que cada dígito debe tener una altura mínima de 12 mm y un ancho de 6 mm y constará de 5 dígitos todos enteros, puede ser ofertado que el dígito tenga altura de 11,08mm, sin ser motivo de descalificación

answer: Entendiendo que la Pandemia es a nivel mundial y que afecta a la logística y prioridades actuales, el plazo de entrega se extiende a 120 días.

description: Estimada comision tecnica, debido a que los tiempos de fabricacion y entrega de los fabricantes en todo el mundo se han extendido por la pandemia que tambien afecta a la cadena productiva mundial, se solicita que el tiempo de entrega de los bienes se extienda a 150 días.

answer: Debido a la necesidad de equipos de medición del departamento de medidores, no es posible ampliar el cronograma.

description: Estimada comision tecnica, debido a que los tiempos de fabricacion y entrega de los fabricantes en todo el mundo se han extendido por la pandemia que tambien afecta a la cadena productiva mundial, se solicita que el tiempo de entrega de las muestras para vuestra evaluacion tecnica se extienda, junto con la presentacion de la oferta, por lo menos tres 3 semanas. Estamos seguros de tener una respuesta positiva puesto que si el calendario no se modifica, solo la empresa que tenga el medidor con los ultimos cambios que han realizado, comparado con su ultimo requerimiento del medidor socket 2S que se puede verificar en el portal de compras, podra presentar la muestra con las modificaciones correspondientes.

answer: El certificado de conformidad de producto y el certificado de pruebas avalados por el SAE, sólo deben ser presentados por el Oferente Adjudicado previo a la suscripción del contrato.

description: Considerando que algunos oferentes soy muy hábiles para GENERAR DOCUMENTACIÓN, solicitamos que se confirme nuevamente, tal como se lo indica en las especificaciones técnicas, que la presentación del certificado de validación del SAE de los reportes y/o conformidades de producto del modelo ofertado es sumamente importante para la etapa precontractual durante la calificación de las ofertas presentadas, siendo motivo de descalificación no presentar dichos documentos.

answer: No se requiere de puente de potencial externo tal como se indica en las Especificaciones Técnicas.

description: En las especificaciones tecnicas se indica que NO SE REQUIERE PUENTE DE POTENCIAL EXTERNO por favor confirmar si se es correcta la apreciación de que esto es OPCIONAL, es decir que si tiene puente también es aceptado.

answer: Los parámetros adicionales son utilizados principalmente por el personal que Instala los medidores para verificar su funcionamiento, y el personal que realiza verificaciones en sitio del Equipo sea por reclamos de consumo o control de Pérdidas. El Lector solamente toma el parámetro de Facturación que le corresponde.La presentación de parámetros secuenciales junto con la lectura de facturación en pantalla toma de 5 a 6 segundos por parámetro, más el segundo entre parámetro y parámetro lo que al lector le tomaría más tiempo en tomar la lectura de facturación que es su prioridad con la posibilidad de interpretar incorrectamente lo mostrado en pantalla por este motivo se lo solicita de esa forma en las Especificaciones Técnicas.

description: Estimada comision, ahora están solicitando que se muestren parametros adicionales de instrumentación V, I, kW. Debería intranquilizarles que las dimensiones minimas que la CNELGYE esta solicitando para los respectivos digitos de estos parámetros son sumamente pequeñas y estos digitos deben ser mostrados en una esquina del display, a nosotros nos preocupa por la seguridad del personal que hace las lecturas, puesto que si el medidor del oferente adjudicado cumple con las mínimas dimensiones requeridas, a mediano plazo la capacidad visual del personal disminuiría notablemente. Dicho esto, se solicita se acepte que los parametros de instrumentación puedan ser mostrados de forma alternada con el parametro principal KWh cuyas dimensiones son mucho mas grandes, teniendo como único objetivo el de precautelar la salud de sus funcionarios de su prestigiosa Corporación.

answer: No, porque la cantidad de dígitos que se muestran en pantalla en los procesos de fabricación de medidores los fabricante los programan de acuerdo a las necesidades de cada cliente por lo cual la muestra se la puede presentar con los seis dígitos, lo que no afecta en los procesos de pruebas pero en el caso de ser adjudicado deberá venir programada la salida en pantalla  a los 5 dígitos solicitados en las Especificaciones Técnicas.

description: Por favor, confirmar que no será motivo de descalificación si el medidor cuanta con más digitos de lo requerido, lo cual es mejor.

answer: Las características de la impresión de la placa característica deben incluirse en la información de las especificaciones técnicas que deberán ser presentadas por los Oferentes. También se indica que la numeración secuencial se la define con el oferente adjudicado luego de la firma del Contrato, al igual que la información a suministrar y la paletización de los equipos tal como se indica en las Especificaciones Técnicas elaboradas por la CNEL EP – UN GYE.

description: Por favor, confirmar que si sepresenta una carta de compromiso en la que el oferente indique que en el caso de ser adjudicado la información impresa en la placa característica de los medidores, incluyendo la codificación y numeración solicitida, será no indeleble y no degradable entonces no será motivo de descalificación que la muestra no cuente con la codificación SL- XXXXX ver especificaciones tecnicas ni el número de serie siendo que estos parámetros son establecidos entre el oferente adjudicado y el administrador del contrato tal como lo indica el numeral 4 de las especificaciones técnicas. Como argumento adicional se indica que las muestras que envían los fabricantes son exclusivamente para verificar la calidad del producto en cuanto a funcionalidad y construccción más no en el tema de la numeración o codificación puesto que no es la etapa para definir esos aspectos de forma.

answer: La muestra es necesaria y debe ser de idénticas características a las solicitadas en las Especificaciones Técnicas para verificar los componentes del equipo, debido a que algunos fabricantes se encuentran ubicados en países donde se fabrican medidores bajo Normas diferentes a las Normas ANSI y su homologación puede ser que tenga diferencias sustanciales por su tipo de construcción. Adicionalmente se realizan diferentes pruebas para garantizar la correcta operación del medidor en parámetros, precisión y posibles fallas de funcionamiento las cuales se han detectado en procesos anteriores, por tal motivo no se acepta su solicitud.

description: Debido a que los tiempos de fabricacion y entrega de los fabricantes en el mundo se han extendido por la pandemia que tambien afecta a la cadena productiva mundial, y contemplando la posibilidad de que la CNELGYE no quiera extender el tiempo para la entrega de las muestras por motivos opertivos, y considerando tambien que los proveedores que comercializamos medidores socket tenemos dos 2 tipos que son comunes para el area residencial, los 12S y los 2S. Se solicita amablemente que con el fin de verificar precisión y consumo, que son los parametros tecnicos cruciales para los medidores, se acepte tambien muestras de medidores 12S de precisión 0.5, con la documentacion en la oferta del medidor 2S. El requerimiento se realiza para que el espectro de participacion se amplie, de tal forma que exista una subasta inversa electronica cuyo objetivo es beneficiar las arcas del estado que, como es de conocimiento publico, ultimamente se han visto afectadas por funcionarios sin escrupulos.

answer: La muestra es necesaria y debe ser de idénticas características a las solicitadas en las Especificaciones Técnicas para verificar los componentes del equipo, debido a que algunos fabricantes se encuentran ubicados en países donde se fabrican medidores bajo Normas diferentes a las Normas ANSI y su homologación puede ser que tenga diferencias sustanciales por su tipo de construcción. Adicionalmente se realizan diferentes pruebas para garantizar la correcta operación del medidor en parámetros, precisión y posibles fallas de funcionamiento las cuales se han detectado en procesos anteriores, por tal motivo no se acepta su solicitud.

description: Se solicita que acepten muestras de medidores 12S para la evaluacion de parametros fundamentales, con el respectivo compromiso de que en el caso de ser adjudicados se suplira de medidores 2S con las caracteristicas técnicas que la CNELGYE esta solicitando en este proceso.

answer: El certificado de conformidad de producto y el certificado de pruebas avalados por el SAE, sólo deben ser presentados por el Oferente Adjudicado previo a la suscripción del contrato.

description: Con sana perspectiva me he puesto a revisar los procesos publicos de baja, media y alta tension, donde piden reportes y/o conformidades del producto. Me he percatado que se califican y se firman contratos con reportes desactualizados, es decir, no del año en curso, y que se descalifican a empresas que tienen productos de marcas de alto renombre a nivel mundial. Dicho esto, propongo y solicito que lo reportes y/o conformidades que se presenten en la oferta puedan ser referenciales, tal como lo hacen en alta tension, pero eso si, solicitar los reportes de ensayo y/o conformidades, junto con el aval correspondiente del SAE, del lote que se entregará, esto como requisito primordial para que se recepte por el administrador del contrato. La intención primordial es transparentar este y todos los procesos publicos, con el componente tecnico de garantizar que lo que se entregue a la CNELGYE sea un producto de calidad con pruebas actualizadas, no desactualizadas.

answer: 1.- El certificado de conformidad de producto y el certificado de pruebas avalados por el SAE, sólo deben ser presentados por el Oferente Adjudicado previo a la suscripción del contrato.

description: ACLARACION

answer: 2.-Se aclara que los montos solicitados por experiencia son los que se detallan a continuación:EXPERIENCIA GENERAL: El oferente deberá acreditar experiencia general en venta de materiales eléctricos, por un monto de al menos USD $ 351.824,00 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados durante los últimos 15 años previos a la publicación del presente procedimiento. La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD $ 70.364,80. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El oferente deberá acreditar experiencia específica en venta de medidores de energía eléctrica, por un monto de al menos USD $ 175.912,00 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados durante los últimos 5 años previos a la publicación del presente procedimiento.CONTINUA:REVISAR ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: 3.- Entendiendo que la Pandemia es a nivel mundial y que afecta a la logística y prioridades actuales, el plazo de entrega se extiende a 120 días.

description: ACLARACION

answer: 4.-Se comunica lo siguiente: Que en cumplimiento al oficio circular SERCOP-SERCOP-2020-0013-C de fecha 17 de marzo de 2020, se indica que las ofertas y convalidaciones de errores podrán ser entregados de la siguiente manera:física, couriercorreo regular o correo electrónico. En el caso de los oferentes presenten sus ofertas electrónicamente deberán remitirla al correo electrónico francisco.nunez@cnel.gob.ec indicar la totalidad de correos a enviar, se sugiere que la capacidad máxima de información a enviar por correo electrónico puede ser hasta 20 Mb de conformidad a los lineamientos del numeral 1 del oficio antes indicado, en el caso de exceder el tamaño de capacidad de envío, las ofertas deberán remitirse por el siguiente canal digital:www.wetransfer.com, para lo cual deberán indicar el link pertinente al correo antes mencionado. El siguiente procedimiento de entrega de ofertas estará vigente hasta el día que el Gobierno Nacional declare la terminación de la emergencia sanitaria.

description: ACLARACION

answer: RESPUESTA A PREGUNTA 12: Si porque las dimensiones indicadas están dentro del margen tolerable. En cuanto a la cantidad de dígitos que se muestran en pantalla en los procesos de fabricación de medidores los fabricante los programan de acuerdo a las necesidades de cada cliente por lo cual la muestra se la puede presentar con los seis dígitos, lo que no afecta en los procesos de pruebas pero en el caso de ser adjudicado deberá venir programada la salida en pantalla  a los 5 dígitos solicitados en las Especificaciones Técnicas.

description: ACLARACION

name: DISEIN DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

name: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA

description: ADQUISICIÓN DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS SL FORMA 2S CLASE 200 CONVENCIONALES

COIMPORELECSA S.A.

streetAddress: JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO DIAGONAL A LA FISCALIA DE TRANSITO 921 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: COIMPORELECSA S.A.

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. POMPILIO ULLOA REYES  SOLAR 2 TARQUI

MUNDOELÉCTRICO S.A.

streetAddress: RIO DAULE  SOLAR 28 PASCUALES

legalName: MUNDOELÉCTRICO S.A.

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

COMPLYCORP S.A.

postalCode: S/N

streetAddress: S/N TARQUI

legalName: COMPLYCORP S.A.

IMPORTACIONES ELECTRYCTOBI C.A.

streetAddress: AV. RODRIGO DE CHAVEZ S/N 112 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: IMPORTACIONES ELECTRYCTOBI C.A.

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 BELISARIO QUEVEDO

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

streetAddress: VIA ECOLOGICA MONSEÑOR BERNARDINO ECHEVERRIA S/N SANTA ROSA

title: Subasta


description: CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V, PERO INFERIOR A 72.5 KV.

description: CUMPLE CON LOS REQUISITOS TECNICOS Y LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELGYE-010-20-462114

answer: Sólo se aceptarán equipos que cumplan con la norma ANSI, lo cual consideramos necesario para asegurar la total compatibilidad con las instalaciones y equipos existentes.

description: Estimados, favor confirmar si aceptaran equipos que cumplan con la norma IEC

answer: El equipo que se está adquiriendo es de reserva y se utilizará para reemplazar a uno de los existentes en caso de que sea necesario, por lo que deben de tener características que faciliten el reemplazo. Sólo se aceptarán equipos que cumplan con la norma ANSI, lo cual consideramos necesario para asegurar la total compatibilidad con las instalaciones y equipos existentes.

description: Estimados Señores, comedidamente se solicita aceptar unidades diseñadas, fabricadas y probadas acorde a IEC 62271-100, de acuerdo con lo indicado en el Catálogo Digital Unidades de Propiedad del MEER, Sección 3: Especificaciones Técnicas de Equipos del Sistema de Subtransmisión, Interruptor de Subestación Tanque Muerto, Especificaciones Particulares, numeral 2, NORMAS donde además se indica que se regirá a la versión vigente de cada norma a la fecha de la convocatoria para el concurso, incluyendo los anexos, adenda o revisiones vigentes, por lo que se deberían aceptar equipos que cumplan con la última enmienda del año 2017.

answer: No es posible modificar la experiencia solicitada.

description: ESTIMADOS SENORES, EN VISTA DE LAS ACTUALES CONDICIONES ECONÓMICAS DEL MUNDO SOLICITAMOS QUE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA SE MODIFIQUE A EXPERIENCIA EN VENTA DE EQUIPOS ELECTRICOS EN GENERAL Y VENTA DE EQUIPOS ELECTRICOS EN ALTA TENSION

answer: RESPUESTA CONVALIDACIÓN

answer: Estimados Señores Comisión Técnica: Sìrvanse encontrar adjunto oficio COIMPORELECSA-033-2020, con la respuesta a la solicitud recibida.Gracias

answer: Se suscribe la convalidación de errores para el concurso respectivo.

description: ?Aclarar si, en las ofertas se incluyen las piezas necesarias para que el equipo pueda ser montado directamente sobre las bases indicadas en las especificaciones técnicas, tanto para su fijación como para los tuboconductos de los cables de control.?La marca ALSTON fue absorvida por General Electric. Aclarar porqué ofertan con la marca ALSTON. En caso de tener en stock un equipo con esa marca, indicar el año de fabricación del mismo.

answer: Se aclara que, SI, en nuestra oferta se incluyen las piezas necesarias para que el equipo pueda ser montadodirectamente sobre las bases indicadas en las especificaciones técnicas, tanto para su fijacióncomo para los tuboconductos de los cables de control. Adicionalmente se confirma que se corrigio el foliado de acuerdo a las instrucciones de CNEL EP

description: ?Aclarar si, en las ofertas se incluyen las piezas necesarias para que el equipo pueda ser montado directamente sobre las bases indicadas en las especificaciones técnicas, tanto para su fijación como para los tuboconductos de los cables de control.?El foliado tiene errores, de la numeración 59 se salta a la 160, entre otros saltos de numeración. El total de páginas es 490 y lo foliado dice 892, Por lo cual, se solicita se acerque el representante de la Compañía o en su defecto un Delegado con su respectivo Poder, a las oficinas de Adquisiciones en la Cdla. Garzota Mz 47 sector 3 1er piso a las 10:00 A.M a realizar la respectiva convalidación de la oferta presentada. REVISAR ACTA

answer: Estimados, se adjunta nuestro oficio de convalidación de referencia OF EST_DOC_2020_0023

answer: Estimados, por medio de la presente me permito convalidar lo solicitado.

answer: Estimada comision tecnica buenos dias, adjunto carta de convalidacion

description: ADQUISICION DE GAS CIRCUIT BREAKER 72 5 KV 40 KA 1200 AMP

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

COFEKA CIA. LTDA.

streetAddress: AVE. PRINCIPAL LOTIZACION INMACONSA JUNTO A PLASTICOS DEL LITORAL MZ 28 SOLAR 3 PASCUALES

legalName: COFEKA CIA. LTDA.

ENERGYCONTROL S.A.

streetAddress: CDLA. URDE SA CENTRAL, BALSAMOS 118 ENTRE TODOS LOS SANTOS  SN TARQUI

legalName: ENERGYCONTROL S.A.

SMARENSOL S. A.

streetAddress: SOLAR 20 TARQUI

legalName: SMARENSOL S. A.

ELSYSTEC S.A.

streetAddress: VASCO DE CONTRERAS AV. MAÑOSCA N35-251 BENALCAZAR

legalName: ELSYSTEC S.A.

title: Subasta