description: OXÍGENO MEDICINAL

description: OXÍGENO MEDICINAL

description: OXIGENOTERAPIA

description: EL OFERENTE HA CUMPLIDO CON TODOS LOS PARAMETROS DE CALIFICACION PRESENTANDO LA OFERTA MAS BAJA EN LA PUJA

title: APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS DE MASAJE; APARATOS DE PSICOTENIA; APARATOS DE OZONO TERAPIA, OXIGENOTERAPIA, AEROSOLTERAPIA, RESPIRACION ARTIFICIAL U OTROS APARATOS RESPIRATORIOS TERAPEUTICOS; OTROS APARATOS RESPIRATORIOS Y MASCARAS DE GAS (EXCEPTO M

description: OXÍGENO MEDICINAL

description: OXÍGENO MEDICINAL

description: OXIGENOTERAPIA

title: SIE-IESSHGP-059-2021-60531

answer: Estimado Oferente, el Hospital cuenta con una base de cimentación acorde al tanque solicitado, con una capacidad de carga total de 15 000 kg.  Actualmente se cuenta con un tanque de 10000 Lts

description: En la Pág. 2/19 del TDR solicitan un tanque criogénico de al menos 7000lts de capacidad. Consulta: Solicitamos indicar si el Hospital cuenta con la base de cimentación para la instalación del tanque y cual es capacidad en peso que soporta esta base.

answer: Estimado oferente, el tanque criogénico debe tener un mínimo de 7000 litros de capacidad, cómo se estipula en el TDR, en el registro de suministros en los picos de la pandemia se ha tenido un consumo superior a los 23000 kg, por mes, un tanque de menor capacidad comprometería un adecuado abastecimiento en casos de repuntes del COVID19.

description: En la Pág. 2/19 del TDR solicitan un tanque criogénico de al menos 7000lts de capacidad. Consulta/Aseveración: Solicitamos validar la utilización de un tanque de 5644lts 6439Kg, considerando que el consumo anual del Hospital es de 95886 kg/año 7990,5 kg/mes. Con el tanque propuesto se lo podría recargar 2 veces/mes, que no generaría ningún problema con el abastecimiento.

answer: Estimado oferente, se aceptará un tanque de mayor capacidad, sujeto a la capacidad y dimensiones de la base. si requiere alguna modificación para su adecuación será de responsabilidad del proveedor.

description: En la Pág. 2/19 del TDR solicitan un tanque criogénico de al menos 7000lts de capacidad. Consulta: Solicitamos validar la utilización de un tanque de 10580 litros de capacidad, que sería mayor al volumen que solicitan.

answer: Estimado oferente, se acepta la utilización de un compresor de mayor capacidad no mayor a 6 años de antigüedad, siempre y cuando la empresa ganadora garantice la instalación del compresor en el espacio físico que dispone el hospital, cualquier adecuación física adicional o modificación que sea necesaria para su instalación se realizara a costo de la empresa ganadora.

description: En la Pág. 3/19 del TDR solicitan un compresor de aire medicinal duplex de potencia total 15hp. Consulta: Solicitamos validar la utilización de un compresor duplex de 10 hp Potencia total de20hp.

answer: Estimado oferente, se contempla un monitoreo 24/7 con un sistema de alarma master, y telemetría.

description: En la Pág. 3/19 del TDR solicitan un sistema de monitoreo 24/7 para los sistemas de suministro de gases medicinales. Consulta: Solicitamos validar la utilización de una alarma master donde se conectarán todas las señales solicitadas en el proceso.

answer: Estimado oferente, por favor regirse a las especificaciones técnicas del TDR, el requerimiento está acorde a las necesidades del hospital.

description: En la Pág. 3/19 del TDR solicitan un manifold de respaldo de aire medicinal 1x6 cil. Consulta: Solicitamos validar la utilización de 1 manifold de regulación de presión manual 1 x 6

answer: Estimado oferente, por favor regirse a las especificaciones técnicas del TDR, el requerimiento está acorde a las necesidades del hospital.

description: En la Pág. 3/19 del TDR solicitan un manifold de respaldo de oxígeno medicinal 2x10 cil. Consulta: Solicitamos validar la utilización de 1 manifold de regulación de presión manual 2x10 cil

answer: Estimado oferente, este plazo es de 7 días calendarios a partir de la firma del contrato. Considerar que este tiempo es el suficiente para la empresa adjudicada debido a que el ganador tiene un periodo adicional de 15 días a partir de la adjudicación, previo a la firma del contrato.

description: En la Pág. 3/19 del TDR solicitan la entrega de equipos con un plazo máximo de 7 días a partir del contrato. Consulta: Solicitamos confirmar si este plazo es días calendario o días laborables.

answer: Estimado oferente, el plazo de 1 hora es un plazo prudencial para la oportuna reacción atención para cualquier emergencia.

description: En la Pág. 3/19 del TDR solicitan la atención de emergencias en el Hospital con un plazo máximo de 1 hora posterior a la llamada. Consulta: Solicitamos ampliar a máx. 2 horas, considerando que es el tiempo promedio que normalmente solicitan los hospitales públicos.

answer: Estimado oferente, se cuenta con energía eléctrica de 220V trifásica sin embargo, de requerir cualquier instalación adicional acorde a los equipos que propongan, estas deben ser provistas por el adjudicado.

description: En la Pág. 3/19 del TDR solicitan un compresor de aire y una bomba de vacío. Consulta: Solicitamos informar si el hospital cuenta con energía eléctrica 220V trifásica en las áreas donde se ubicarán estos equipos.

answer: Estimado oferente, el hospital tiene 104 tomas de oxígeno, 65 tomas de vacío y 50 tomas de aire.

description: En la Pág. 12/19 del TDR solicitan mantenimiento preventivo a todas las tomas de gases medicinales del Hospital. Consulta: Solicitamos indicar cuantas tomas tiene el hospital, especificando la cantidad por cada gas medicinal.

answer: Estimado oferente, se contempla un monitoreo 24/7, el cual puede consistir en el call center 24/7 más la telemetría y el sistema de alarma master, que puede ser el actual con el que cuenta el hospital, siempre y cuando se le brinde el mantenimiento adecuado por parte del proveedor.

description: Estimados, El hospital en los TDR página 2 en la sección: 4. Alcance el hospital solicita: SISTEMA DE MONITOREO 24/7, solicitamos validar la utilización de un Call Center 24/7 y chequeo por sistema de telemetría , estación de llenado a 1 hora del hospital y servicio técnico inmediato, adicional el Hospital tiene instalada una alarma máster la cual proporciona toda esa información, se puede dar mantenimiento a la alarma por favor validar esta solicitud de consideración y desestimar este recurso que solamente posee el actual proveedor y se estaría direccionando el proceso de tal manera que no permita participar a todas las empresas interesadas en prestar servicio al hospital.

answer: Estimado oferente, se solicita regirse a las Especificaciones Técnicas donde indica que el contratista deberá aceptar todo tipo de cilindros de oxígeno para llenado o reemplazo que sean entregados por pacientes al Hospital sean estos de cualquier otra empresa proveedora de servicio de gases medicinales, siempre y cuando se encuentren en buen estado y será a costo de la empresa proveedora el servicio de pruebas hidrostáticas de los cilindros.

description: Estimados en la página 4 de los términos de referencia se señala: El contratista deberá aceptar todo tipo de cilindros de oxígeno para llenado o reemplazo que sean entregados por pacientes al Hospital sean estos de cualquier otra empresa proveedora de servicio de gases medicinales, siempre y cuando se encuentren en buen estado, por favor considerar lo siguiente: no se puede aceptar cualquier cilindro ya que para que un cilindro sea llenado por normas de seguridad e integridad necesariamente debe tener norma y prueba hidrostática vigente por favor desestimar y aclarar qué cilindros se deben aceptar en base o lo expuesto.

answer: Estimado oferente, todas las instalaciones físicas, eléctricas y mecánicas pertenecen al Hospital, los equipos, tanque criogénico y la mayoría de los cilindros pertenecen al actual proveedor. Sin embargo, debe considerarse que pueden llegarse a necesitar instalaciones adicionales.

description: Estimados en la página 4 se señala: Una vez que se termine el periodo de contrato o ya no se requiera el aire medicinal, la contratista retirará el equipo, y todas las instalaciones físicas y eléctricas quedarán para el hospital incluido las redes de tuberías acoples y accesorios, salvo que se solicite su demolición y desalojo, para lo cual la contratista deberá realizarlo de así disponerlo la contratante, dicho esto confirmar si la acometida eléctrica del compresor y la bomba de vacío, bypass de oxígeno y aire son propiedad del hospital, según los pliegos del anterior proceso ya pertenecen al hospital.

answer: Estimado Oferente, el oferente ganador deberá instalar equipos que cumplan con la solicitado en el TDR.

description: En la página 8 de los términos de referencia ?ESPECIFICACIONES DEL AIRE COMPRIMIDO POR COMPRESOR Y BOMBA DE VACÍO? se solicita equipos NFPA99 cabe mencionar que los equipos que tiene actualmente el hospital no cumplen la normativa NFPA99 vigente, se solicita se acepten equipos compresor de aire medicinal SF11 año 2012 y bomba de vacío grado medicinal Elmo Rietschle año 2007 que se encuentren en perfecto estado de funcionamiento y tengan todos los mantenimientos al día con un certificado de operatividad y funcionamiento.

answer: Estimado oferente, todas las instalaciones físicas, eléctricas y mecánicas pertenecen al Hospital, los equipos, tanque criogénico y la mayoría de los cilindros pertenecen al actual proveedor. Sin embargo, debe considerarse que pueden llegarse a necesitar instalaciones adicionales.

description: Estimados en la página 4 se señala: Una vez que se termine el periodo de contrato o ya no se requiera el aire medicinal, la contratista retirará el equipo, y todas las instalaciones físicas y eléctricas quedarán para el hospital incluido las redes de tuberías acoples y accesorios, salvo que se solicite su demolición y desalojo, para lo cual la contratista deberá realizarlo de así disponerlo la contratante, dicho esto confirmar si los siguientes equipos: sistema de control de regulación para conexión de central de cilindros de reserva de aire medicinal en serie al compresor de aire y a la línea principal del Hospital. Incluye: Bypass de regulación, Banco de cilindros de aire medicinal para conexión de 6 cilindros. Incluye: Tubo colector, chicotes flexibles, válvulas CGA 540. 2 reguladores de alta, 1 regulador de línea y válvulas de presión confirmar que son propiedad del Hospital según lo indicado en los pliegos del proceso anterior, es así?

answer: Estimado oferente, se han realizado todos los mantenimientos estipulados tanto correctivos como preventivos el proveedor adjudicado deberá garantizar un adecuado mantenimiento preventivo de tomas.  De requerirse un mantenimiento correctivo, este deberá  ser realizado y asumido por la empresa ganadora.

description: Estimados por favor confirmar la cantidad de tomas que tiene el hospital y que se solicitan hacer mantenimientos correctivos y cuántas mantenimiento preventivo, esto ya fue solicitado durante dos procesos anteriormente confirmar si se necesita ya que esto, ya debió hacerlo el actual proveedor y no debería ser solicitado en este proceso nuevamente.

answer: Estimado oferente, tentativamente se requiere lo siguiente, para oxígeno: 80 cilindros 6m3, 10 cilindros de 10m3, 5 cilindros de 4m3, 6 cilindros de 3m3, 5 cilindros de 2m3, 10 Cilindros 0.46m3, 40 cilindros 0.68m3 para aire medicinal: 8 cilindros de 10m3, 4 cilindros de 6m3 para CO2: 2Cilindros de 6m3 para oxigeno: 8 Cilindro 3m3 para oxigeno: 2Cilindro 6m3 para aire medicinal: 5 Cilindros 25Kg para.El listado antes mencionado no incluye los cilindros para los Backus de Oxigeno ni de aire medicinal adicionalmente los cilindros son los mínimos requeridos por el Hospital General Portoviejo en caso de requerir adicionales, el oferente deberá proporcionarlos a fin de cubrir la demanda de la Unidad Hospitalaria.

description: Estimados especificar cuantos cilindros de 10 m3, cuantos de 6m3, cuantos cilindros de yugo van a necesitar, por favor no colocar a necesidad de la institución, se requiere precisar las cantidades.

answer: Estimado oferente, la altura piso - techo del cuarto de la central de gases medicinales es de 2.40m:

description: Estimados por favor informar la altura piso techo del cuarto de la central de gases medicinales para efectos de poder dimensionar los equipos a ser utilizados.

answer: Estimado oferente, si existe la acometida, pero el oferente deberá instalar el punto y de ser necesario el breaker.

description: Estimados por favor informar si se tiene la acometida para la conexión del semitrailer en el sitio del tanque criogénico, para poder conectar y hacer llenado del tanque.

answer: Estimado oferente, se valida el monitoreo 24/7 compuesto por un: Call Center 24/7, chequeo por sistema de telemetría y una alarma Master a ubicarse en el Hospital, o puede ser utilizado el control actual, con un adecuado mantenimiento.

description: El hospital en los TDR página 2 en la sección: 4. Alcance el hospital solicita: SISTEMA DE MONITOREO 24/7, solicitamos validar la utilización de un Call Center 24/7 y chequeo por sistema de telemetría desestimar este recurso que solamente posee el actual proveedor y se estaría direccionando el proceso de tal manera que no permita participar a todas las empresas interesadas en prestar servicio al hospital.

answer: Estimado oferente, tentativamente se requiere lo siguiente, para oxígeno: 80 cilindros 6m3, 10 cilindros de 10m3, 5 cilindros de 4m3, 6 cilindros de 3m3, 5 cilindros de 2m3, 10 Cilindros 0.46m3, 40 cilindros 0.68m3 para aire medicinal: 8 cilindros de 10m3, 4 cilindros de 6m3 para CO2: 2Cilindros de 6m3 para oxigeno: 8 Cilindro 3m3 para oxigeno: 2Cilindro 6m3 para aire medicinal: 5 Cilindros 25Kg para.El listado antes mencionado no incluye los cilindros para los Backus de Oxigeno ni de aire medicinal adicionalmente los cilindros son los mínimos requeridos por el Hospital General Portoviejo en caso de requerir adicionales, el oferente deberá proporcionarlos a fin de cubrir la demanda de la Unidad Hospitalaria.

description: Cuantos cilindros requiere el hospital al préstamo al momento de que el proveedor adjudicado ingreso, detallar cuantos cilindros grandes de oxígeno, cuantos cilindros de aire, cuantos cilindros portátiles, y cuantos cilindros de co2.

answer: Estimado oferente, se aceptará cilindros de otras dimensiones similares a las indicadas, siempre y cuando se adapten a la necesidad del hospital y sus usuarios.

description: Cada empresa proveedor de gas manejan diferentes medidas y capacidades de cilindros, se solicita que se acete las diferentes medidas, lo importante es que se cumpla el total del objeto de contratación y el hospital no quede debastaecido.

answer: Estimado oferente, el hospital requiere la instalación de un sistema de vacío medicinal, puesto que el equipo de propiedad del hospital ha cumplido su vida útil. Importante mencionar que el vacío medicinal es considerado un tipo de gas acorde a las normas internacionales como la NFPA 99.

description: Informar si el hospital requiere la  entrega al préstamo durante la vigencia del contrato de los equipos como bomba de vacio, así este no corresponda al objeto de contratación que es suministro y abastecimiento de gases medicinales

answer: Estimado oferente, se requiere en calidad de préstamo un sistema Manifold de respaldo de aire medicinal y compresor de aire medicinal según lo indicado en los TDR

description: Informar si el hospital requiere en calidad de préstamo nanifolds de cilindros, de aire y compresor de aire

answer: Estimado oferente, se solicita regirse a las Especificaciones Técnicas donde indica que el contratista deberá aceptar todo tipo de cilindros de oxígeno para llenado o reemplazo que sean entregados por pacientes al Hospital sean estos de cualquier otra empresa proveedora de servicio de gases medicinales, siempre y cuando se encuentren en buen estado y será a costo de la empresa proveedora el servicio de pruebas hidrostáticas de los cilindros.  Ya que el hospital se podría llenar de cilindros vacíos sin uso, mermando el espacio físico que se dispone.

description: EN los tdr indican que el proveedor adjudicado debe aceptar cilindros para recargas que no correspondan a al oferente ganador, de no ser posible para la empresa, validar que como opción se pueda entregar cilindros al préstamo marca de el oferente ganador para compensar dicho requerimiento

answer: Estimado oferente, se aceptará cilindros de otras dimensiones similares a las indicadas, siempre y cuando se adapten a la necesidad del hospital y sus usuarios.

description: Aceptar las difentees medidias de gases de cilindros ya que no toda empresa manejan las mismas medidas, lo impitrnate es que se manejen rangos, cilindros de oxigeno de 6 a 12 m3, cilindros portátiles de 0.7 a 1 m3 valvula pin o rosca, co2 de 20 a 25 kg, cilindros de aire de 6 a 8 m3

answer: Estimado oferente, la empresa ganadora deberá garantizar el suministro de gases medicinales al hospital 24/7, en caso de emergencia deberá tener puntos de distribuciones autorizados dentro de la provincia de Manabí, y su estación de llenado dentro del territorio ecuatoriano.  No se ha solicitado en ningún momento una estación de llenado en la provincia.

description: validar que la empresa o el oferente adju diucado se haga responsable de que no suceda emergencia alguna ni debastecimiento mediante una carta de compromiso, ya que solicitar de manera cerrada una estación de llenado enla provincia es direccionar el proceso

answer: Los interesados en ofertar el servicio pueden realizar las visitas que requieran y consideren necesario para evaluar las condiciones actuales y requerimientos del hospital, coordinando previamente la visita con el área de mantenimiento al 05-2564700, 05-2565486, 05-563142 ext 173 durante horario laborable de 8h00 a 16h30 de lunes a viernes.

description: validar que el personal técnico de los oferentes pueda realizar una visita a las instalaciones previa a la puja para la evaluación financiera con respecto a los costos por la inversión a realizar

answer: Estimados proveedores el registro oficial 296 indica que los gases medicinales son considerados medicamentos por lo tanto los certificados solicitados corresponden a los registros sanitarios vigentes.

description: Estimada entidad, referente al parametro "Certificados de cumplimiento de la norma nacional ?Reglamento 763, Registro Oficial 296 del 19 de marzo de 2004? para gases medicinales" por favor ampliar a que se refiere dicho certifcado

answer: Estimados proveedores el registro oficial 296 indica que los gases medicinales son considerados medicamentos por lo tanto los certificados solicitados corresponden a los registros sanitarios vigentes.

description: Estimada Entidad por favor confirmar con respecto al parametro:"Certificados de cumplimiento de la norma nacional ?Reglamento 763, Registro Oficial 296 del 19 de marzo de 2004? para gases medicinales" se refiere al certificado de buenas practicas de manufactura?

answer: Estimado oferente, se aclara que el monitoreo 24/7 consiste en un sistema de alarma master, telemetría y call center 24/7.

description: Se solicita elimine el requisito Sistema de Monitoreo 24/7 para los sistemas de suministro gases medicinales Tanque Criogénico O2, Backup O2, Compresor Aire, Backup Aire y Bomba de Vacío debido a que una vez instalada la telemetría del tanque criogénico se tiene un monitoreo 24/7 y con la alarma máster que tiene instalado el hospital en mantenimiento no haría falta tener este sistema que solo lo tiene el proveedor actual, al no eliminar este requisito se estaría limitando la participación de las demás empresas yendo a negociación directa con el actual proveedor.

answer: Estimado oferente, se aclara que el monitoreo 24/7 consiste en un sistema de alarma master, telemetría y call center 24/7.

description: El manifold de oxígeno y el manifold de aire medicinal son propiedad del hospital? por favor confirmar esta información.

answer: Estimado Oferente, gracias por su inquietud. Se aclara que, de acuerdo a la normativa de Contratación Pública, y al tipo de contratación y servicio en este caso, una vez que haya culminado el plazo contractual, se realizará la liquidación correspondiente, por lo que, de existir saldos en el contrato, no se realizaría una extensión en plazos y se liquidaría hasta donde se haya consumido salvo el caso de necesidad institucional ante casos fortuitos.

description: En caso de no consumir la totalidad del producto solicitado se va a prorrogar el contrato hasta que se termine de consumir la totalidad, confirmar por favor

answer: Estimado Oferente, por favor ríjase a las especificaciones técnicas del TDR el oferente ganador deberá instalar equipos que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.

description: En la página 8 de 19 en ESPECIFICACIONES DEL AIRE COMPRIMIDO POR COMPRESOR se señala El equipo debe contar con el certificado de normativa NFPA – 99, este requisito ya se pidió en el anterior proceso y el equipo que tiene actualmente el hospital no cumple con NFPA-99 solicitamos desestimar esto y solicitar compresor grado medicinal ya que la NFPA99 es una normativa internacional que no corresponde a la legislación ecuatoriana.

answer: Estimado oferente, el tanque criogénico debe tener un mínimo de 7000 litros de capacidad, cómo se estipula en el TDR.

description: Confirmar si el tanque criogénico solicitado puede ser de al menos 7000 litros tal como señala en la página 2 de EQUIPOS A SUMINISTRAR EL PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES

answer: Estimado oferente, se solicita que el compresor de aire medicinal sea de fabricación mínima  año 2009 en adelante.

description: Confirmar si se aceptan un compresor año 2012 que cumple con todas las características del equipo en los pliegos y está en perfecto estado de funcionamiento con todos los mantenimientos al día.

answer: Estimado oferente, se solicita que el compresor de aire medicinal sea de fabricación mínima año 2009 en adelante.

answer: Estimado oferente, se solicita que el compresor de aire medicinal sea de fabricación mínima año 2009 en adelante.

description: Confirmar si aceptan una bomba de vacío año 2007 que cumple con todas las características del equipo en los pliegos y está en perfecto estado de funcionamiento con todos los mantenimientos al día. En la página 12 de los términos de referencia BIENES Y SERVICIOS CONEXOS solicitan de 2009, dos años de diferencia y con todos los mantenimientos debería ser aceptado o se estaría dirigiendo el  proceso al actual proveedor.

answer: RESPUESTA Pregunta 33Pregunta / Aclaración : El manifold de oxígeno y el manifold de aire medicinal son propiedad del hospital? por favor confirmar esta información.Respuesta / Aclaración ::Fecha Pregunta : 2021-08-27 15:43:38Archivos Relacionados :Estimado oferente, todas las redes de tuberías, acoples y accesorios pertenecen al hospital sin embargo, se debe considerar la instalación de manifolds nuevos o reemplazar ciertos accesorios, tanto de aire como de oxígeno, a fin de garantizar un buen funcionamiento de todo el sistema.

description: ACLARACION

description: PROVISIÓN DE GASES MEDICINALES, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL HOSPITAL GENERAL - PORTOVIEJO

LINDE ECUADOR S.A.

streetAddress: AV. EL INCA AV. AMAZONAS E2-01 IÑAQUITO

legalName: LINDE ECUADOR S.A.

SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.

locality: DURAN

streetAddress: CARRETERO DURAN TAMBO KLM 11 VIA DURAN TAMBO A 300M DEL PEAJE S/N ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: SWISSGAS DEL ECUADOR S.A.

title: Subasta


Unidad

scheme: SERCOP

description: PIEZAS DE REPUESTO PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS

scheme: CPC

description: PARTES, FOCOS Y LAMAPRAS DE REPUESTOS PARA APARATOS Y EQUIPOS ELECTRICOS

currency: USD

description: POR CUMPLIR CON TODOS LOS PARAMETROS DE CALIFICACION

title: PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; PARTES Y PIEZAS DE LAMPARAS DE ARCO

title: SIE-IESSHGP-066-2021-60531

status: complete

answer: Estimados, únicamente el oferente adjudicado deberá cumplir con la entrega notariada del certificado de distribuidor apostillado para la suscripción del contrato.

description: ESTIMADOS EN EL NUMERAL 12.11 OTROS PARAMETROS DE LOS TDR SOLICITAN EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN APOSTILLADO EN CASO DE SER EXTRANJERO SIN EMBARGO EN LOS PLIEGOS EN EL  numeral 3.4 FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA del pliego publicado en el proceso de la referencia, se menciona claramente lo siguiente "NO SE EXIGIRÁ A LOS OFERENTES QUE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA SEA NOTARIADA, ÚNICAMENTE EL OFERENTE ADJUDICATARIO DEBERÁ CUMPLIR CON LA ENTREGA NOTARIADA DE DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO?.  POR LO TANTO ESTE NO DEBERIA SER REQUISITA PARA PARTICIPAR SINO HASTA QUE SEA ADJUDICADO. POR FAVOR ACALARAR ESTE PUNTO.

answer: Estimado oferente, la experiencia especifica deberá demostrarse mediante trabajos de mantenimiento de monitores electrocardiógrafos, desfibriladores y succionadores.

description: Estimados en el numeral 12.5.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA solicitan marcas especificas de equipos cuando contamos con experiencia en variedad de equipos médicos y variedad de marcas por tanto  de acuerdo con el articulo 4 de la LOSNCP, se establece el principio de concurrencia, trato justo, y participación, el mismo que se encuentra concatenado con el articulo 266 de la resolución Nro. SERCOP-2016-0000072 el cual se establece de que las entidades contratantes deberán garantizar que en los procedimientos existan condiciones de participación equitativas a todos los oferentes, al momento en que se segrega de esta manera con la experiencia solicitada en una marca en específico, se vulnera este principio por consiguiente, nos amparamos en la sana critica de la comisión técnica, para realizar una revisión imparcial y aplicada a los principios establecidos tanto en la constitución, como en el código orgánico administrativo y en la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública.

answer: Estimado oferente, se solicita revisar la INTEGRIDAD DE LA OFERTA en el pliego, puesto que allí se describe que la oferta solo se recibirá por medio del SOCE, por tanto será obligación del oferente cargar todos los archivos anexos al módulo facilitador de contratación pública así como también el formulario USHAY en PDF con firma electrónica caso contrario la omisión de algún documento será causal de descalificación

name: IMPORTADORA DE SISTEMAS MEDICOS INSISMED CIA. LTDA.

description: La oferta se la debe presentar de forma física con documentación impresa o se la puede enviar por correo ??

answer: Estimados oferentes, únicamente el oferente adjudicado deberá cumplir con la entrega notariada decertificado de distribuidor apostillado para la suscripción del contrato.

description: ACLARACION

answer: Estimados oferentes, la experiencia especifica deberá demostrarse mediante trabajos de mantenimiento de monitores electrocardiógrafos, desfibriladores y succionadores.

description: ACLARACION

description: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRREVENTIVO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE EQUIPOS SANITARIOS MARCAS EDAN, PHYSIO CONTROL Y SMAF DEL HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

MECANISMOS Y SISTEMAS S.A. MECSIS

roles: supplier tenderer

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

streetAddress: CDLA. KENNEDY NORTE CALLE MIGUEL HILARIO ALCIVAR MZ 203 DIAGONAL AL HOTEL MARCELIUS SOLAR 7-8 TARQUI

scheme: EC-RUC

legalName: MECANISMOS Y SISTEMAS S.A. MECSIS

HOSPITAL GENERAL - PORTOVIEJO

roles: buyer procuringEntity

region: MANABI

locality: PORTOVIEJO

streetAddress: Prolongacion Avenida Manabì Manuel Palomeque SN 12 DE MARZO

legalName: HOSPITAL GENERAL - PORTOVIEJO

PANTOSIN CONDOR ANDREA GABRIELA

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: FERNANDO DAQUILEMA  LOTE 380 CHILLOGALLO

legalName: PANTOSIN CONDOR ANDREA GABRIELA

streetAddress: AV. NACIONES UNIDAS AV. AMAZONAS 1014 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: PUNTO DE SERVICIO INSTITUCIONAL  DE 24 HORAS PERMANENTE CON ARMA NO LETAL

description: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA INSTITUCIONAL CON ARMA NO LETAL

title: SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD

title: SIE-IESSHGP-072-2021-60531

answer: De conformidad con el Reglamento que norma la operación de aeronaves piloteadas a distancia,RPAs, todo equipo debe contar con el registro, así como la autorización para la operación.Para la presentación de la oferta, se aceptará: facturas de propiedad, o cartas de compromiso deadquisición o arrendamiento de los equipos requeridos, al cual se deberá adjuntar el título depropiedad del prominente vendedor o arrendador. Se deberá adjuntar las especificaciones técnicasde los mismos, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados.

description: Solicitan 1 Dron con capacidad de vuelo de 30 minutos, cámara de video y fotografía, con visor nocturnoy con permiso de DGAC. Se informa a la comisión técnica que ese tipo de autorizaciones son conferidas por la DGAC a instituciones de la fuerza pública para realizar sus actividades, sin embargo, por el número y características del dron no se requiere autorización, pues los mismos son de uso doméstico. Además se solicita se acepte una carta de compromiso de que en caso de resultar adjudicados se adquirirá tal equipo para el servicio.

answer: La empresa debe de presentar el contrato y/o carta de compromiso del servicio de rastreo satelital.

description: Se puede presentar un compromiso de adquisición de sistema de rastreo satelital para la camioneta?

answer: De conformidad con el Reglamento que norma la operación de aeronaves piloteadas a distancia,RPAs, todo equipo debe contar con el registro, así como la autorización para la operación.

description: Certificado de la Dirección General de Aviación Civil para el uso del Dron. ESTE REQUISITO SOLICITAN EN OTROS PARÁMETROS, SE SOLICITA QUE ESO SEA REQUERIDO EN CASO DE SER ADJUDICADO Y EN CASO DE QUE LA DAC ENTREGUE EL DOCUMENTO, PUES AL MOMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA NO ES UN REQUISITO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LA LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.

answer: De conformidad con el Reglamento que norma la operación de aeronaves piloteadas a distancia,RPAs, todo equipo debe contar con el registro, así como la autorización para la operación.Para la presentación de la oferta, se aceptará: facturas de propiedad, o cartas de compromiso deadquisición o arrendamiento de los equipos requeridos, al cual se deberá adjuntar el título depropiedad del prominente vendedor o arrendador. Se deberá adjuntar las especificaciones técnicasde los mismos, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados.

description: Estimados, Solicitan 1 Dron con capacidad de vuelo de 30 minutos, cámara de video y fotografía, con visor nocturno y con permiso de DGAC. Se informa a la comisión técnica que ese tipo de autorizaciones son conferidas por la DGAC a instituciones de la fuerza pública para realizar sus actividades, sin embargo, por el número y características del dron no se requiere autorización, pues los mismos son de uso doméstico. Además se solicita se acepte una carta de compromiso de que en caso de resultar adjudicados se adquirirá tal equipo para el servicio. GRACIAS

answer: La empresa debe de tener el registro y los permisos de su propiedad otorgados parte del ComandoConjunto de las Fuerzas Armadas.

description: Saludos, se puede participar con carta compromiso de en caso de ser adjudicados se procederá a adquirir el número de armas solicitados? Tener en cuenta que se debe verificar la disponibilidad mas no la propiedad y ustedes en el equipo mínimo piden fuente de verificación factura, recuerden que la compra de armas SIN una justificación está prohibida. Para demostrar se requiere los permisos avalados por el comando conjunto conforme lo determina la ley de seguridad y la armamento y explosivos. Favor aclarar. Gracias.

answer: Tiene que sujetarse a lo solicitado en los Términos de Referencia de la Institución.

name: SEGURIDAD SALGUERO VASQUEZ SEGSALVAS CIA. LTDA.

description: Saludos Cordiales: señores tomar en cuenta que con el presupuesto de $2.619,00 por puesto que ustedes sacan el proceso, solicitan 16 cámaras Body Camp y 1 Dron, este tipo de cámaras son costosas, y este valor no cubriría todas las exigencias planteadas en los términos de referecia.

answer: Tiene que sujetarse a lo solicitado en los Términos de Referencia de la Institución.

description: Estimados señores, llama mucho la atención que en los pliegos solicitan los equipos body camp ya que este tipo de cámaras utilizan la policía en paises de primer orden, ni en la misma policía de nuestro pais les proveen de este tipo de equipos, ya que estas cámaras tienen un valor alto y con el presupuesto que ustedes elevan el proceso no justifica.

answer: La empresa debe de contar con un Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho profesionaldebe tener los registros institucionales de los riesgos de trabajo de su personal.

description: Estimados, por favor aceptar carta de compromiso para que una vez adjudicado se cuente con el Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional. Gracias de antemano.

answer: No es redundante ya que el medico ocupacional vigila la salud del personal de la empresa,mientras que el técnico ocupacional vigila los riesgos de trabajo y seguridad ocupacional.

description: Se debe contar con un técnico de seguridad y salud ocupacional y a su vez con un médico ocupacional? no es redudante?

answer: El permiso por arma letal aplica solo en el caso que la empresa oferente cuente con este tipo dearma

name: SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA.

description: ACLARACION: DENTRO DEL EQUIPO MINIMO SOLICITAN ARMAS NO LETALES, NO OBSTANTE, EN LA SECCIÓN OTROS PARÁMETROS PIDEN EL PERMISO INDIVIDUAL DE CADA ARMA LETAL. POR FAVOR ACLARAR MENCIONADO REQUERIMIENTO PARA NO CAER EN SITUACIONES DE DESCALIFICACIÓN POR INCOHERENCIAS.

answer: La institución lo que requiere, es personal capacitado como indica los Términos de Referencia a laempresa adjudicada.

name: PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA.LTDA.

description: Estimados miembros de la comisión técnica en los TDRS 6.3. Proceso de selección de personal: Es responsabilidad del proveedor adjudicado, proveer el personal que cumpla con los requerimientos y exigencias incluidos en este documento. Dicho proceso se cumplirá mediante la permanente observación y aprobación del Administrador del Contrato. Por lo cual se pide que la capacitación en trato de usuarios por COVID- 19, Presentar el correspondiente contrato o avisos de entradas del personal, Se solicite al proveedor adjudicado ganador o se admita presentar una carta compromiso de resultar adjudicado ganador se presentara el personal con toda la documentación solicitada ya que las hojas de vida que se presentan son de personal que está en espera de contratación y el único que puede presentar la documentación como es el aviso de entrada es la empresa que está brindando el servicio. Favor hacer uso de las buenas prácticas del SERCOP y no dar malos entendidos de direccionamiento. En espera de su f

answer: Para la presentación de la oferta, se aceptará: facturas de propiedad, o cartas de compromiso deadquisición o arrendamiento de los equipos requeridos, al cual se deberá adjuntar el título depropiedad del prominente vendedor o arrendador.Se deberá adjuntar las especificaciones técnicas de los mismos, con el objeto de verificar elcumplimiento de los requisitos solicitados.

name: COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA

description: Buenas tardes en Equipo mínimo solicitan 16 Cámaras Body camp con grabación in situ  ycon visor nocturno e instalación de plataforma de descarga de archivo. Por favor aceptar carta compromiso de que, en caso de resultar adjudicados, se dispondrá de dichas cámaras. Solicitamos estos en base a lo establecido en las Condiciones particulares de los pliegos Versión SERCOP 2.1 09 de junio de 2017 b. En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro decalificación, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente.La propiedad del equipo no será condición a calificar ni tampoco se construirán parámetros enfunción de esa condición. o en su defecto ELIMINAR ESTE REQUISITO LIMITANTE, ya que ni la POLICIA dispone de esos artefactos.

answer: De conformidad con el Reglamento que norma la operación de aeronaves piloteadas a distancia,RPAs, todo equipo debe contar con el registro, así como la autorización para la operación.Para la presentación de la oferta, se aceptará: facturas de propiedad, o cartas de compromiso deadquisición o arrendamiento de los equipos requeridos, al cual se deberá adjuntar el título depropiedad del prominente vendedor o arrendador. Se deberá adjuntar las especificaciones técnicasde los mismos, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados.

description: Estimados, Solicitan 1 Dron con capacidad de vuelo de 30 minutos, cámara de video y fotografía,con visor nocturno y con permiso de DGAC. Se informa a la comisión técnica que ese tipo deautorizaciones son conferidas por la DGAC, sin embargo, por el número y características del dron no se requiere autorización, pues los mismos son de uso doméstico. Además se solicita se acepte una carta de compromiso de que en caso de resultar adjudicados se adquirirá tal equipo y el permiso de ser caso emitido por DGAC para el servicio. Respetar lo manifestado en los modelos de pliegos. b En todos los casos, se evaluará la disponibilidad del equipo mínimo solicitado, y no su propiedad. En esta lógica, bajo ningún concepto se considerará como criterio de admisibilidad de las ofertas o como parámetro de calificación, el establecimiento de porcentaje alguno de equipo mínimo de propiedad del oferente. GRACIAS SUS RESPUESTAS CLARAS. O en su defecto eliminar este requisito limitante y direccionado.

answer: Refiérase al ítem 10.2 Personal Técnico mínimo, fuente o medio de verificación de los Términos deReferencia.

description: Buenas tardes por favor indicar que información se debe presentar para los guardias de seguridad, ya que en el numeral 6.1 requisitos y características del personal y en el numeral 10.2 personal tecnico minimo ponen otros requisitos?????? Aclarar por favor si hay que presentar todos los documentos de los dos numerales o solo del numeral 10.2. Y aclarar si en la oferta solo se presenta las carpetas de 16 guardias. Gracias

answer: Refiérase al ítem 10.3 Experiencia mínima del Personal Técnico, presentar el correspondientecontrato o avisos de entradas.

description: Aceptar acreditar la experiencia con certificados de trabajo y el historial del Iess, no limitar la participacion solicitando avisos de entrada o contratos...elminar dicho requisito

name: CASEMAGER COMPAÑIA DE SEGURIDAD MARIA GERARDA CIA. LTDA.

name: SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA NACIONAL GUARANDA CONPAÑIANACIONALGUARANDA CIA.LTDA.

name: PANTERA DE SEGURIDAD PHANTERSEG COMPAÑIA LIMITADA

description: Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada de 24  horas con arma no letal y Servicio de Vigilancia de Cámaras de  Seguridad para el Hospital General Portoviejo.

mainProcurementCategory: services

SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA

region: IMBABURA

locality: IBARRA

streetAddress: HERMANOS MIDEROS DR STEFAN LOYO ESQ 3-78 SAN ANTONIO

legalName: SEGURIDAD PRIVADA SP4 CIA.LTDA

SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.

streetAddress: AV. NUEVA CALIFORNIA Y CALLE SAN LUIS S/N ANDRES DE VERA

legalName: SEGURIDAD HUTODA CIA. LTDA.

streetAddress: AV. AMAZONAS ISLA FLOREANA N41-125 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

streetAddress: GARCIA MORENO JUAN DE DIOS NAVAS 10-111 SAGRARIO

MAXSEG CIA. LTDA.

locality: MANTA

streetAddress: AV. 6 CALLES 12 Y 13 306 MANTA

legalName: MAXSEG CIA. LTDA.

streetAddress: AV MARISCAL SUCRE PORTOVELO OE6-S32 LA MENA

streetAddress: REINA VICTORIA COLON S/N SANJUAN

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

streetAddress: MENENDEZ Y PELAYO BARCELONA 0172 MATRIZ

title: Subasta


title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

description: ACICLOVIR 3 PORCIENTO

description: ACICLOVIR 3 PORCIENTO

description: ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES: ANTIBIOTICOS

title: SIE-IESSHGP-088-2021-60531

status: active

description: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO S (ACICLOVIR SEMISÓLIDO OFTALMICO, ANESTESICO LOCAL LÍQUIDO OFTÁLMICO, DEXAMETASONA LÍQUIDO OFTÁLMICO,  DICLOFENACO LÍQUIDO OFTÁLMICO, FLUOROMETALONA LÍQUIDO OFTALMICO, LAGRIMAS ARTIFICIALES LÍQUIDO OFTÁLMICO, LATANOPROST OFTALMICO, PREDNISOLONA LÍQUIDO OFTÁLMICO, TIMOLOL LÍQUIDO OFTÁLMICO, TOBRAMICININA LÍQUIDO OFTALMICO, TOBRAMICINA SEMISÓLIDO OFTALMICO, TROPICAMIDA LÍQUIDO OFTÁLMICO) PARA EL HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO

MEJIA RIVERA CHRISTIAN VICENTE

streetAddress: JOSE GUZQUIZA HUACA OE8-438 LA MAGDALENA

legalName: MEJIA RIVERA CHRISTIAN VICENTE


rationale: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO M (ACIDO ALENDRONICO SÓLIDO ORAL, ALOPURINOL SÓLIDO ORAL, COLCHICINA SÓLIDO ORAL, DICLOFENACO LÍQUIDO PARENTERAL, IBUPROFENO LÍQUIDO ORAL, ROCURONIO BROMURO LÍQUIDO PARENTERAL) PARA EL HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO


rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE  RAYOS X TELECOMANDADO MARCA VILLA SISTEMI MEDICALI DEL SERVICIO  DE IMAGENOLOGÍA DEL IESS HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO


title: SERVICIOS DE TECHADO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS

title: SIE-IESSHGP-093-2021-60531

answer: Estimado oferente, se aceptara dicha experiencia siempre y cuando se detalle en el contrato y/o el acta de entrega recepción el tipo de trabajo de impermeabilización ejecutado que sea similar al este proceso, y que el monto contratado de estos trabajos de impermeabilización cumpla con el monto mínimo solicitado como experiencia.

description: SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CENTROS DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, EN DONDE SE REALIZARON IMPERMEABILIZACIONES DE LOSA.

answer: Estimado oferente,  la  acreditación  de la experiencia del personal  técnico  debe respaldarse con Copias de contratos, Actas de entrega recepción definitiva, y de ser el caso de haber obtenido la experiencia bajo relación de dependencia además, certificación de la persona jurídica o natural con la que se mantuvo la relación y de la unidad hospitalaria contratante.

name: CONSTRUCTORA MULTICONSTRUCTOR AUCANCELA MULTCONST S A

description: Estimados de la entidad contratante, para la experiencia de los personales tecnicos puede ser valida con certificación de trabajo por parte del CONTRATISTA? Por favor aclarar, muchas gracias

answer: Estimado oferente, para demostrar la experiencia general y  especifica así como la experiencia del personal técnico es necesario presentar copia del contrato, de las actas de entrega – recepción definitivas, facturas,  y de certificaciones de ser el caso

description: Estimados de la Entidad Contratante, para la experiencias adquiridas en sector publico, bastara con presentar las actas de entrega recepción del proyecto? Favor responder si o no.

answer: Estimado oferente, favor revisar el pliego del presente procedimiento, en la sección Integridad de la oferta, donde se detalla claramente que la oferta se recibirá solamente a través del portal SOCE, siguiendo los pasos señalados en el numeral 6.1 de la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, asegurándose como empresa, que el formulario de la oferta USHAY se encuentre debidamente cargado en la sección de anexos de la oferta, con la respectiva firma electrónica, así como también todos los documentos que componen los medios de verificación de la oferta

description: Estimados de la entidad contratante, por favor aclarar el correo para enviar la oferta

answer: Estimado oferente, para demostrar la experiencia general y  especifica así como la experiencia del personal técnico es necesario presentar copia del contrato, de las actas de entrega – recepción definitivas, facturas,  y de certificaciones de ser el caso.

description: Además de las actas de recepción provisional o definitiva, ?es necesario también copias de contratos y facturas, o basta con la copia del acta antes mencionada?

answer: Estimado oferente, se aceptara copia de factura, compromiso de arrendamiento o de venta siempre que se demuestre la disponibilidad del equipo.

description: Será válida la presentación de compromisos de disponibilidad para el equipo mínimo solicitando

answer: Estimado oferente, favor revisar el pliego del presente procedimiento, en la sección Integridad de la oferta, donde se detalla claramente que la oferta se recibirá solamente a través del  portal SOCE, siguiendo los pasos señalados en el numeral 6.1 de la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, asegurándose como empresa, que el formulario de la oferta USHAY se encuentre debidamente cargado en la sección de anexos de la oferta, con la respectiva firma electrónica, así como también todos los documentos que componen los medios de verificación de la oferta

description: señores comisión técnica por favor su aclaración. A qué correo electrónico se puede enviar la oferta firmada electrónicamente

answer: Estimado oferente, no se  requiere números de proyectos  en específicos puede ser uno o varios siempre y cuando se cumpla con el monto mínimo requerido.

description: BUENAS TARDES SRS. COMISION TEC. EN LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TEC. AL JEFE DEL PROYECTO Y LOS 2 TECNICOS PIDEN EN 5 AÑOS PRESENTAR CUANTOS PROYECTOS PARA PODER CUMPLIR ESTA EXPERIENCIA 1, 2 o 3 en los 5 AÑOS O SOLO ES UN PROYECTO ESPERANDO SU RESPUESTA ME DESPIDO DE USTEDES MUY CORDIALMENTE

answer: Estimado oferente, la naturaleza de los trabajos, implica la intervención en áreas de un hospital operativo, por lo que se requiere que el oferente tenga experiencia  y conocimiento de  tipo de  la afectación en áreas delicadas.

description: BUENAS TARDES SRS. COMISION TEC. EN LA EXPERIENCIA GENERAL SOLICITAN EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTOS DE HOSPITALES ESTAN DIRECCIONANDO ESTE PROCESO YA QUE USTEDES SI NO SABEN EN LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SIEMPRE SE SOLICITA LA EXPERIENCIA DE EL BIEN OSEA SE ESPECIFICA SI ES UN HOSPITAL EN HOSPITALES, EN MERCADOS ESPECIFICA ENB MERCADOS, CUARTELES ESPECIFICA EN CUARTELES , PERO LA GENERAL ES COMO DICE LA PALABRA GENERAL QUE ESTA PASANDO SRS. DEJEN DE SER MALOS SERVIDORES PUBLICOS Y PONGAN EN LA GENERAL MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS, O MANTENIMIENTOS EN GENERAL Y NO TRATEN DE DIRECCIONAR ESTE PROCESO PORQUE SI NO CAMBIAN IRE AL SERCOP, CONTRALORIA, ETC. Y LOS DENUNCIARE A LOS QUE PRESIDEN LA COMISION TECNICA PARA QUE SE ACABE ESTA SINVERGUENZERIA DE PARTE DE USTEDES, PASEN BIEN EXCELENTES SERVIDORES PUBLICOS

answer: Estimado oferente, se recibirán entregas parciales de los trabajos concluidos en las diferentes  áreas,  la  cancelación  del trabajo se  realizará  una vez que los trabajos  estén  concluidos en su totalidad.

description: Respectos a los pagos, se menciona en los pliegos..******Pago por planilla de 100%. Los pagos se realizarán contra entrega parcial luego de cada mantenimiento y/o entrega de repuestos realizados, en base a informe aprobado por el Administrador del Contrato y firmas de Actas de entrega de Recepción parcial***** Qué se refiere "contra entrega parcial luego de cada mantenimiento y/o entrega de repuestos realizados"? Podrían ser más elocuentes por favor. Entendemos que al ser 120 días de plazo, se presentarán 3 planillas parciales y una total, al final del servicio de reparación.

answer: Estimado oferente, , la unidad del rubro No 1 en la U, la unidad de los rubros  No 2 ,3,4,5,6,7,8,9 son el m2 favor realizar la corrección.

description: Aclarar la unidades de medida de los rubros del 2 al 9. Al parecer son "m2" todos, pero en los pliegos consta "u".

answer: Estimado oferente,  es  válido  siempre y cuando se cumpla con la experiencia específica y a su vez con los requerimientos y montos  solicitados en los pliegos.

description: Si con la experiencia específica, se cumple también con la experiencia general, en requerimientos y montos, tal como lo solicitan los pliegos, es válido?

answer: Estimado oferente, es necesario además de los documentos que usted menciona  la copia del contrato.

description: Respecto a los documentos de la "Experiencia mínima del personal técnico", donde se la obtuvo bajo relación de dependencia, a parte del Acta de entrega recepción definitiva y los certificados del contratista y contratante, es necesario también la copia del contrato?

answer: Estimado oferente, la naturaleza de los trabajos, implica la intervención en áreas de un hospital operativo, por lo que se requiere que el oferente tenga experiencia  y conocimiento de  tipo de  la afectación en áreas delicadas.

description: Señores de la comisión técnica, no veo la necesidad de poner "mantenimiento en hospitales" en la experiencia general cuando lo que están solicitando es IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, las cuales hay en muchos tipos de edificaciones y no solo en hospitales. Se solicita más transparencia en sus procesos, para que este sea un concurso libre y democrático y no direccionado.

answer: Estimado oferente,  la experiencia general solicitada es en  mantenimiento de hospitales, la experiencia específica en  impermeabilización de losas puede ser en el sector público o privado, para lo cual debe acreditar las experiencias con la documentación que solicita el pliego.

description: Estimados cuenta como experiencia general y especifica el mantenimietno de cubiertas de una entidad publica

answer: Estimado oferente,  la experiencia  específica  solicitada es en trabajos e impermeabilización de losas, de las mismas características que presenta este proceso, no se está  requiriendo que sea en hospitales.

description: Estimados señores de la comision: En este proceso no se esta cumpliendo con parte de lo estipulado en el Art. 4 de la LOSNCP, me refiero al principio de la igualdad, toda vez que se esta segregando a los participantes al mismo, al solicitar en la EXPERIENCIA ESPECIFICA, que se cuente con experiencia en mantenimiento de hospitales cuando los trabajos de impermeabilización son en los techos y en las terrazas, y nada tiene que ver con el mantenimiento de instrumental hospitalario y tampoco equipamiento médico dejando evidencia de que se está favoreciendo a aquellos contratistas que siempre han firmado los contratos de mantenimiento de hospitales, la contratación publica en nuestro país debe ser más democratica y no amarrada.

answer: Buenos días en el rubro de masillado de losa, según las especificaciones técnicas se menciona un  espesor de 3milimetros, debe haber una equivocación que se debe enmendar adicional los productos químicos para tratamientos de impermeabilización tienen vida útil y garantía que van desde los tres años, hasta los 10 años, por favor especificar que garantía requiere cumplirse en este proceso, porque no se explica nada al respecto.. Se necesita precisiones ?. Gracias.

description: Buenos días en el rubro de masillado de losa, según las especificaciones técnicas se menciona un espesor de 3milimetros, debe haber una equivocación que se debe enmendar adicional los productos químicos para tratamientos de impermeabilización tienen vida util y garantia que van desde los tres años, hasta los 10 años, por favor especificar que garantia requiere cumplirse en este proceso, porque no se explica nada al respecto.. Se necesita precisiones ????. Gracias.

answer: Estimado oferente, es válida de experiencia general en trabajos de mantenimiento, readecuación o remodelación de obras civiles en hospitales, para lo cual debe acreditar las experiencias con la documentación que solicita el pliego

description: Para la experiencia general se tomara en cuenta obras en general de obra civil

answer: Estimado oferente,  es  válida de  experiencia  específica  de  impermeabilización  de losas que implique las mismas características del presente proceso, para lo cual debe acreditar las experiencias con la documentación que solicita el pliego

description: EL MANTENIMEINTO DE PINTURA EN EDIFICACIONES DE UNA UNIVERSIDAD  SERIA VALIDA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA

answer: Estimado oferente,  es  válida de  experiencia  específica  de  impermeabilización  de losas que implique las mismas características del presente proceso, para lo cual debe acreditar las experiencias con la documentación que solicita el pliego.

description: SE ACEPTARA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA EL MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD PRIVADO

answer: Estimado oferente,  es  válida de  experiencia  específica  de  impermeabilización  de losas que implique las mismas características del presente proceso, para lo cual debe acreditar las experiencias con la documentación que solicita el pliego.

description: ES VALIDA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA  MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES EDUCATIVAS DONDE HAY IMPERMEABILIZACION DE LOSA

answer: Estimado oferente, la unidad del rubro No 1 en la U,  la unidad de los rubros  No 2 ,3,4,5,6,7,8,9 son el m2 favor realizar la corrección.

description: SEÑORES COMISION POR FAVOR ACLARA LA UNIDAD DE LOS RUBROS 2 , 3, 4 , 5,6,7,8,9, NO PUEDE SER U

answer: Estimado oferente,  la  experiencia general  solicitada es en mantenimiento  de hospitales, según lo establecido en el numeral 13.5.1 de las especificaciones técnicas.

description: Buenas noches. Se aceptara como experiencia general del oferente el adecentamiento de un centro de salud?

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION NACIONAL ASOCONSTRUCTOR

description: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS LOSAS Y CUBIERTAS DEL  HOSPITAL  GENERAL PORTOVIEJO

Moreira Cañarte Danny Javier

streetAddress: LUIS VILLACRESES COLMONT TERCERA TRANSVERSAL LOTE 257 COLON

legalName: Moreira Cañarte Danny Javier

CUZCO QUIROZ IVAN MARCELO

streetAddress: LOTE 9 TARQUI

legalName: CUZCO QUIROZ IVAN MARCELO

streetAddress: N90 E3A N90 21 CARCELEN

MONTESDEOCA PALOMEQUE RAMIRO RICARDO

streetAddress: 5 DE JUNIO, URBANIZACION PORTO NUEVO FRENTE AL HOTEL CONCORDE VILLA 1 PICOAZA

legalName: MONTESDEOCA PALOMEQUE RAMIRO RICARDO

MACIAS MENDOZA EDUARDO JAVIER

streetAddress: CDLA EL MAESTRO  Y  FLERIDA INTRIAGO CALLE ARIOSTO ANDRADE DIAGONAL AL BANCO S/N 18 DE OCTUBRE

legalName: MACIAS MENDOZA EDUARDO JAVIER

ARANDO FEIJOO ROGER ALBERTO

region: EL ORO

locality: PASAJE

streetAddress: S/N PASAJE, CABECERA CANTONAL

legalName: ARANDO FEIJOO ROGER ALBERTO

streetAddress: LOJA IMBABURA OE8-28 SAN ROQUE

CEDEÑO GOROZABEL LUIS ALFREDO

streetAddress: TEODORO WOLF CRISTO DEL CONSUELO S/N ANDRES DE VERA

legalName: CEDEÑO GOROZABEL LUIS ALFREDO

SAAVEDRA MANZANILLAS LUIS FERNANDO

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: CORNELIO MERCHAN JOSE PERALTA SN CUENCA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SAAVEDRA MANZANILLAS LUIS FERNANDO

CEVALLOS GALARZA ANA MISHELL

streetAddress: 6 DE MARZO CAMILO DESTUGE 3311 GARCIA MORENO

legalName: CEVALLOS GALARZA ANA MISHELL


title: SERVICIOS DE REPARACION DE INSTRUMENTOS MEDICOS, DE PRECISION E INSTRUMENTOS OPTICOS

title: SIE-IESSHGP-094-2021-60531

description: Estimada entidad favor indicar el modelo de la consola y computador del equipo de rayos x, gracias.

description: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS MARCA FUJIFILM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO

HOSPITAL GENERAL - PORTOVIEJO

streetAddress: Prolongacion Avenida Manabì Manuel Palomeque SN 12 DE MARZO


title: SIE-IESSHGP-096-2021-60531

description: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO J1 (ACICLOVIR SÓLIDO ORAL, AZITROMICINA SÓLIDO ORAL (POLVO), CEFALEXINA SÓLIDO ORAL (POLVO), CEFUROXIMA SÓLIDO ORAL (POLVO), CIPROFLOXACINO SÓLIDO ORAL, CLARITROMICINA SÓLIDO ORAL,, CLOTRIMOXAZOL SÓLIDO ORAL, DICLOXACILINA, DOXICICLINA SÓLIDO ORAL, ERITROMICINA SÓLIDO ORAL, FLUCONAZOL SÓLIDO ORAL, LEVOFLOXACINO SÓLIDO ORAL, SULTAMICILINA SÓLIDO ORAL) PARA EL HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO

DISMEDIC CIA. LTDA.

streetAddress: AV 12 DE ABRIL ARIRUMBA 2-41 HUAYNACAPAC

legalName: DISMEDIC CIA. LTDA.

paredes gutierrez alexandra elizabeth

streetAddress: OE4D LOS EUCALIPTOS N66-63 EL INCA

legalName: paredes gutierrez alexandra elizabeth


rationale: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS LOSAS Y CUBIERTAS DEL HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO


rationale: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS MARCA FUJIFILM DEL SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO


rationale: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DEL GRUPO S (ACICLOVIR SEMISÓLIDO OFTALMICO, ANESTESICO LOCAL LÍQUIDO OFTÁLMICO, DEXAMETASONA LÍQUIDO OFTÁLMICO,  DICLOFENACO LÍQUIDO OFTÁLMICO, FLUOROMETALONA LÍQUIDO OFTALMICO, LAGRIMAS ARTIFICIALES LÍQUIDO OFTÁLMICO, LATANOPROST OFTALMICO, PREDNISOLONA LÍQUIDO OFTÁLMICO, TIMOLOL LÍQUIDO OFTÁLMICO, TOBRAMICININA LÍQUIDO OFTALMICO, TOBRAMICINA SEMISÓLIDO OFTALMICO, TROPICAMIDA LÍQUIDO OFTÁLMICO) PARA EL HOSPITAL GENERAL PORTOVIEJO


description: LIMPIEZA Y DESINFECCION A VAPOR DE AMBIENTES HOSPITALARIOS (QUIROFANOS, SALA DE EMERGECIAS, ETC)

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CUCARDAS AMAZONICAS ASOSERCAM

description: En razón que el oferente CUMPLE con todos y cada uno de los requisitos técnicos, financieros y legales, en base a los parámetros de calificación determinados en los pliegos, junto con las términos de referencia,  y por convenir a los intereses institucionales, de conformidad al informe de comisión técnica, y resolución de adjudicación, por lo cual se procede a su adjudicación.

title: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL

title: SIE-IESSHP-001-2021-86819

answer: SI, en efecto tiene que remitir al correo habilitado: ruth.procel@iess.gob.ec, mismo que está contemplado en observaciones del numeral 4.1.1 Integridad de la oferta del pliego.

description: saludos cordiales la oferta se puede enviar de manera digital??

answer: SI, es obligación de la entidad contratante por intermedio del administrador de contrato conjuntamente con el contratista velar por el cabal cumplimiento de todas las obligaciones patronales.

description: en este proceso se va a velar por el cabal cumplimiento en el pago del iess, y demas beneficios de ley aunque sea una asociacion de la economia popular y solidaria??

answer: No, obligatoriamente tiene que cumplir con el artículo 41 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, que señala textualmente lo siguiente:  ?Art. 41.- Derecho al empleo preferente.- Todas las personas naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista la mano de obra calificada requerida, en la misma.?

description: en cuanto al personal se podra adjuntar perosonal que no sea de la zona y en caso de ser adjudicados se contratara minimo el 70% del personal de la zona gracias

answer: : El personal técnico mínimo puede ser dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, de conformidad al artículo 41 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, que señala textualmente lo siguiente:  ?Art. 41.- Derecho al empleo preferente.- Todas las personas naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista la mano de obra calificada requerida, en la misma.?

description: en cuanto al perosnal tecnico minimo solo se puede presentar personal de puyo o personal de cualquier provicia de la circunscripcion amazonica gracias

answer: De conformidad al numeral 12.9 de los términos de referencia,  establece lo siguiente: ?Acorde al cronograma y los respectivos protocolos presentados el contratista se compromete a realizar la limpieza, desinfección de cisternas, vidrios de conformidad al requerimiento presentado de acuerdo a la periodicidad planteada, es decir de lunes a domingo 24 horas del día con 3 turnos de 8 horas, misma que deberá contar con la aprobación del Administrador designado. El personal operara dentro de una semana de 7 días de acuerdo al siguiente cronograma de turnos por cada área contratada. ? Nota: El cronograma descrito es referencial, el contratista puede presentar su propio modelo de cronograma de horarios.?

description: COMO SERA DISTRIBUIDO EL PERSONAL SEGUN LOS HORARIOS DE TRABAJO GRACIAS

answer: Respuesta de la Pregunta 1: Si está permitido la presentación de la carta de compromiso de compra del equipo mínimo requerido, para la validación deberán adjuntar como medio de verificación: RUC, copia de cédula y carta compromiso del vendedor. Respuesta de la Pregunta 2 y 3: No es requisito establecido para la presentación en la oferta, pero en caso de resultar adjudicado deberá cumplir la norma en seguridad y salud en el trabajo. Respuesta de la Pregunta 4: El contratista deberá regirse conforme lo establece el numeral 12.9 de los términos de referencia,  establece lo siguiente: ?Acorde al cronograma y los respectivos protocolos presentados el contratista se compromete a realizar la limpieza, desinfección de cisternas, vidrios de conformidad al requerimiento presentado de acuerdo a la periodicidad planteada, es decir de lunes a domingo 24 horas del día con 3 turnos de 8 horas, misma que deberá contar con la aprobación del Administrador designado. El personal operara ver acta

description: Buenas tardes estimados 1 se puede presentar compromiso de compra del equipo minino 2 es necesario presentar en la oferta de trabajo el Reglamento de Seguridad y salud ocupacional aprobado por el ministerio de trabajo 3 asi mismo el Reglamento Interno aprobado MT, 4 El contratista puede poner su horario de acuerdo a la necesidades del servicio o nos regimos  al numeral 12,9 Metodologia y cronograma de ejecucion del proyecto deacuerdo al cronograma 5 se exigira a las empresas el cumplimiento de la forma y condiciones de pago respecto a la copia de roles de pago firmados por el operario, con constancia de pago al personal ya que  hay empresas que no cumplen este literal y hay demandas laborales para dar paso a la planilla 6 para la experiencia laboral del personal hay como presentar varios certificados de trabajo para sumar un año deacuerdo al mecanisado del IESS.

answer: No es una pregunta u aclaración respecto al proceso, está fuera de contexto.

description: buenas noches van a quedar las dos asociaciones de siempre y van a descalificar a los demas

answer: El oferente interesado en la participación en el presente procedimiento, debe proceder de manera obligatoria con todos y cada uno de los requisitos y parámetros establecido en los pliegos y los términos de referencia, a su vez la comisión técnica procederá conforme lo establece la normativa legal vigente, y efectuará el procedimiento de calificación de ofertas conforme el mismo velando siempre por el cumplimiento de los principios establecidos en el Art. 4 de LOSNCP.

description: Los trabajadores informa que empresas no cumplen con el personal solicitado en los términos de referencia se puede realizar una denuncia  a los miembros de la comisión o a la institución con el fin que no abaraten los costos.

answer: De conformidad al Numeral 9 de los Términos de Referencia: ?El servicio de limpieza no incluye artículos de aseo como: papel higiénico, fundas de basura para tachos, toalla de manos, jabón de baño, y gel desinfectante. La entidad contratante proporcionará estos productos al proveedor, que deberán ser colocados por los auxiliares de limpieza. Para la colocación de dichos insumos de limpieza se determinarán previamente frecuencias de cambio o colocación, según el caso, de manera que la entidad facilite al proveedor la optimización del tiempo en esta actividad.?

description: En la pagina 11 se menciona los materiales y herramientas a utilizar pero no los productos necesario para la limpieza  y desinfección la institución proporcionara estos productos para todo el año

answer: SI, siempre y cuando sea de limpieza hospitalaria. De conformidad a los términos de referencia  numeral 12.3, el oferente deberá adjuntar certificados de aprobación de cursos de limpieza hospitalaria o similares.

description: se puede presentar certificados de la SETEC de cursos de limpieza en altura actualizados ya que solo tienen vijencia dos años los de limpieza hospitalaria

answer: SI, en efecto tiene que remitir al correo habilitado: ruth.procel@iess.gob.ec, mismo que está contemplado en observaciones del numeral 4.1.1 Integridad de la oferta del pliego

description: LAS OFERTA SE PUEDEN ENTREGAR DE ACUERDO A LA RESOLUCION 022 SERCOP PARA EL ENVIO DE OFERTAS ELECTRONICOS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO.

answer: Previa a la presentación de la oferta el proveedor obligatoriamente tiene que cumplir con el artículo 41 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, que señala textualmente lo siguiente:  ?Art. 41.- Derecho al empleo preferente.- Todas las personas naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista la mano de obra calificada requerida, en la misma.?

description: ESTIMADO EL PERSONAL ES UNA PROPUESTA DE NUESTRA OFERTA VERIFICANDO Q LA EMPRESA TIENE EXPERIENCIA PERO UNA VEZ ADJUDICADO  SE COMPROMETE A CONTRATAR DE ORIGEN DEL PROCESO.,

answer: De conformidad a los pliegos numeral 4.1.3 Personal técnico mínimo al respecto: ?el Perfil del personal operativo de limpieza, nivel de estudios: EDUCACION BASICA, titulación académica: Ninguna. Medio de Verificación: Copia de Cedula de Identidad que valide los estudios básicos.?

description: ESTIMADOS SE ACEPTARIA PERSONAL AUXILIAR CON ESTUDIOS SECUNDARIO DEBIDAMENTE CAPACITADOS  EN PROCESOS SIMILARES ,YA QUE LA NECESIDAD DE TRABAJAR EN OCASIONES APLICAN PERSONAS DE TERCER NIVEL. PARA CUMPLIR CON ESTE REQUERIMIENTO

answer: Previa a la presentación de la oferta el proveedor obligatoriamente tiene que cumplir con el artículo 41 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, que señala textualmente lo siguiente:  ?Art. 41.- Derecho al empleo preferente.- Todas las personas naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista la mano de obra calificada requerida, en la misma.?

description: Estimados estan solicitando el literal 12.3 de los tdr lista detallada del personal minimo califiado, como se enteran muchos de los oferentes no somos de la ciudad de origen por lo que no podemos presentar listado con personal del puyo. pero si contamos con personal calificado en procesos de limpieza, podemos presentar el personal calificado sin embrago nos comprometemos que em caso de ser proveedor adjudicado contrataremos en su totalidad auxiliares de origen puyo que  cuente con expericia en procesos similares,

answer: Respuesta / Aclaración: a ENTIDAD CONTRATANTEDe conformidad al Numeral 9 de los Términos de Referencia: ?El servicio de limpieza no incluye artículos de aseo como: papel higiénico, fundas de basura para tachos, toalla de manos, jabón de baño, y gel desinfectante. La entidad contratante proporcionará estos productos al proveedor, que deberán ser colocados por los auxiliares de limpieza. Para la colocación de dichos insumos de limpieza se determinarán previamente frecuencias de cambio o colocación, según el caso, de manera que la entidad facilite al proveedor la optimización del tiempo en esta actividad.Además los ?MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA DESINFECCIÓN: Todos los materiales a ser utilizados serán suministrados por la Entidad Contratante, estos son: ?Cloro líquido baños ?Bactericida fungicida al 0.5% ?Líquido antisarro ?Cera antideslizante ?Líquido limpiavidrios ?Limpiador de muebles ?Desengrasante ?Detergente ?Agua destilada ver acta

description: BUENAS NOCHES. GRACIAS POR LA INVITACIÓNMI INTERROGANTE ES LA SIGUIENTE:* SOLICITAN UNA CARTA COMPROMISO DE ENTREGAR LOS MATERIALES  E INSUMOS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA, PERO DENTRO DE LOS PLIEGOS Y DE LOS TDRS NO SE ENCUENTRA DETALLADO LOS INSUMOS QUE NECESITAN Y LAS CANTIDADES, PARA QUE LOS PROVEEDORES REALICEMOS LOS PRESUPUESTOS PARA PODER OFERTAR EN LA PUJA. YA QUE DEBEMOS SER PRECISOS AL MOMENTO DE OFERTAR. SOLICITO QUE POR FAVOR SE DETALLE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS, INSUMOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZARAN MENSUALMENTEGRACIAS POR SU OPORTUNA Y EFICIENTE RESPUESTA

answer: Con respecto a las cantidades dependerá de la necesidad institucional, para lo cual se proporcionará lo siguiente: a ENTIDAD CONTRATANTEDe conformidad al Numeral 9 de los Términos de Referencia: ?El servicio de limpieza no incluye artículos de aseo como: papel higiénico, fundas de basura para tachos, toalla de manos, jabón de baño, y gel desinfectante. La entidad contratante proporcionará estos productos al proveedor, que deberán ser colocados por los auxiliares de limpieza. Para la colocación de dichos insumos de limpieza se determinarán previamente frecuencias de cambio o colocación, según el caso, de manera que la entidad facilite al proveedor la optimización del tiempo en esta actividad.Además los ?MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA DESINFECCIÓN: Todos los materiales a ser utilizados serán suministrados por la Entidad Contratante, estos son: ?Cloro líquido baños ?Bactericida fungicida al 0.5% ?Líquido antisarro ?Cera antideslizante ver acta

description: BUENAS NOCHES GRACIAS POR LA INVITACIÓNMI INTERROGANTE ES LA SIGUIENTE:SERIAN TAN AMABLES DE DETALLAR LAS CANTIDADES MENSUALES DE LOS INSUMOS Y DE LOS MATERIALES QUE REQUIERE LA INSTITUCIÓN, PARA EN BASE DE ESO PODER SACAR NUESTROS PRESUPUESTOS. Y PODER EMITIR LA CARTA COMPROMISO QUE SOLICITAN REFERENTE A LOS INSUMOS GRACIAS

answer: Previa a la presentación de la oferta el proveedor obligatoriamente tiene que cumplir con el Artículo 41 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, que señala textualmente lo siguiente:  ?Art. 41.- Derecho al empleo preferente.- Todas las personas naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista la mano de obra calificada requerida, en la misma.?

description: BUENAS NOCHESMI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE USTEDES SOLICITAN QUE EL PERSONAL QUE SE OFERTE SEA DE LA LOCALIDAD, INCURRIENDO GRAVENTE EN VIOLENTAR NUESTRO DERECHO DE PARTICIPAR YA QUE LA NORMATIVA ES MUY CLARA, Y LAS INVITACIONES LLEGAN A NIVEL NACIONAL, POR CUANTO TENEMOS LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL EN EL DOMICILIO AL QUE PERTENECEMOS, PERO PODEMOS GARANTIZAR Y COMPROMETERNOS DE CONTRATAR EL 100% DEL PERSONAL DOMICILIADO EN LA AMAZONIA, COMO SIEMPRE SE LO HACE EN LOS PROCESOS DE SUBASTAS

answer: Los medios de verificación que deberán adjuntar para validar la experiencia del personal técnico mínimo requerido, mismos que presentarán dentro de la oferta copias simples de los siguientes documentos: ?Certificados emitidos por la entidad contratante o la persona jurídica o natural con la que se mantuvo relación de dependencia copia simple.?Certificados de aprobación de cursos de limpieza hospitalaria o similares. ?Certificado de no registrar antecedentes penales de cada personal operativo y supervisor. ?Hoja de vida del personal que incluya copia simple de la cedula de identidad. ?Lista detallada de personal mínimo calificado con la que la persona natural o jurídica cuenta para la prestación del servicio. El personal deberá tener mínimo un año de experiencia en este tipo de trabajos.

description: buenas noches, mi pregunta es la siguiente.el mecanizado del IESS, solamente se presenta del personal cuyos certificados de trabajo sean emitidos por el Empleador.En mi caso tengo Certificado Laborales emitidos por Funcionario de la entidad contratante MSP,  e IEES, específicamente del de Servicios Institucionales y del Administrador de la Orden.Ruego aclarar por favor este requisito.

answer: De conformidad al Numeral 9 de los Términos de Referencia: ?El servicio de limpieza no incluye artículos de aseo como: papel higiénico, fundas de basura para tachos, toalla de manos, jabón de baño, y gel desinfectante. La entidad contratante proporcionará estos productos al proveedor, que deberán ser colocados por los auxiliares de limpieza. Para la colocación de dichos insumos de limpieza se determinarán previamente frecuencias de cambio o colocación, según el caso, de manera que la entidad facilite al proveedor la optimización del tiempo en esta actividad.Además los ?MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA DESINFECCIÓN: Todos los materiales a ser utilizados serán suministrados por la Entidad Contratante, estos son: ?Cloro líquido baños ?Bactericida fungicida al 0.5% ?Líquido antisarro ?Cera antideslizante ?Líquido limpiavidrios ?Limpiador de muebles ?Desengrasante ?Detergente ?Agua destilada ver acta

description: Los Insumos como alcohol, cloro, desinfectantes, papel toalla, papel higiénico, fundas, etc. son suministrados por la entidad contratante

answer: No es requisito establecido para la presentación en la oferta, pero en caso de resultar adjudicado deberá cumplir la norma en seguridad y salud en el trabajo.

description: En vista de que son mas de 10 trabajadores, porque no solicitan los requisitos necesarios como REGLAMENTO INTERNO, REGLAMENTO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, Y DEBIDO A QUE EL PERSONAL LABORA 24 HORAS, TAMPOCO ESTAN SOLICITANDO LA AUTORIZACION DE JORNADAS ESPECIALESSON REQUSITOS QUE NO SE DEBE PASAR POR ALTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS VIGENTES. DEL IESS Y DEL MRL

answer: No es una pregunta u aclaración respecto al proceso, la entidad no requiere dicho equipamiento.

name: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA " ASOAMBA"

description: Buenos dias estimada entidad contratante por favor en los TDR indica que necesitan equipo minimo de Nebulizadores que caracteristicas solicitan y que cantidad.

answer: a ENTIDAD CONTRATANTE: De conformidad al Numeral 9 de los Términos de Referencia: ?El servicio de limpieza no incluye artículos de aseo como: papel higiénico, fundas de basura para tachos, toalla de manos, jabón de baño, y gel desinfectante. La entidad contratante proporcionará estos productos al proveedor, que deberán ser colocados por los auxiliares de limpieza. Para la colocación de dichos insumos de limpieza se determinarán previamente frecuencias de cambio o colocación, según el caso, de manera que la entidad facilite al proveedor la optimización del tiempo en esta actividad.Además los ?MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA DESINFECCIÓN: Todos los materiales a ser utilizados serán suministrados por la Entidad Contratante, estos son: ?Cloro líquido baños ?Bactericida fungicida al 0.5% ?Líquido antisarro ?Cera antideslizante ?Líquido limpiavidrios ?Limpiador de muebles ?Desengrasante ?Detergente ?Agua destilada ?Alcohol al 70%?ver acta

description: buenos dias entidad contratante en cuanto a los materiales y suministros de limpieza en los TDR dice que algunos lo suministrara la entidad y otros el proveedor ............ por favor indicar con listado cuales suministrara la entidad y cuales debemos dar el proveedor

answer: De conformidad a los términos de referencia numeral 13. Presupuesto referencial señala que: ?El presupuesto referencial ha sido establecido en cumplimiento a lo determinado en el artículo 2 de la resolución del Servicio Nacional de Contratación Publicas Nro. R-E-SERCOP-2018-0000088, de fecha 09 de marzo de 2018, dicho presupuesto será publicado una vez que se haya finalizado la fase de puja o negociación, respectivamente, es decir, dentro de la etapa por adjudicar.?

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBIENTE FRESCO  ASOLIMAFRE

description: ESTIMADA ENTIDAD CONTRATANTE AGRADECERLE LA INVITACION AL PROCESO MI REGUNTA ESEN EL PRESUPUESTO REFERENCIAL QUE ES 140,786 ES DEMASIADO BAJO CREO QUE HAY UN ERROR EN EL ESTUDIO DE MERCADO YA QUE  PARA LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS Y TDR HAY SUMINISTRAR MATERIALES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA, EPP PARA LOS TRABAJADORES Y QUE SOLO EN SUELDOS : QUE ES EL SUELDO BASICO +DECIMOTERCERO Y DECIMO CUARTO+SEGURO IESS+LIQUIDACION, ASCIENDO UN MONTO DE 132000 MIL EN LOS 12 MESES Y LOS MATERILES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA COMO DEBERIAMOS COMPRAR SI NO VA ALACANZAR PARA PARTICIPAR EN LA PUJA.PORFAVOR RECTIFIQUEN EL PRESUPUESTO O DECLAREN DESIERTO EL PROCESO YA QUE PUEDE GENERAR PROBLEMAS ECONOMICOS Y MALOS ENTENDIDOS.

answer: De conformidad al Numeral 9 de los Términos de Referencia: ?El servicio de limpieza no incluye artículos de aseo como: papel higiénico, fundas de basura para tachos, toalla de manos, jabón de baño, y gel desinfectante. La entidad contratante proporcionará estos productos al proveedor, que deberán ser colocados por los auxiliares de limpieza. Para la colocación de dichos insumos de limpieza se determinarán previamente frecuencias de cambio o colocación, según el caso, de manera que la entidad facilite al proveedor la optimización del tiempo en esta actividad.Además los ?MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA DESINFECCIÓN: Todos los materiales a ser utilizados serán suministrados por la Entidad Contratante, estos son: ?Cloro líquido baños ?Bactericida fungicida al 0.5% ?Líquido antisarro ?Cera antideslizante ?Líquido limpiavidrios ?Limpiador de muebles ?Desengrasante ?Detergente ?Agua destilada ver acta

description: ESTIMADOS USTEDES ENTREGARAN LOS MATELRIALES COMO INSUMOS DE ASEO CLORO DESINFECTANTE, AMONIO CUATERNARIO, ECT, FUNDAS, Y DEMAS INSUMOS DE ASEO.. TAMBIEN LOS DE ASEO FUNGIBLE COMO PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS DE SECADO, GEL EN ALCOHOL.

answer: Aclaración: Es obligación del contratista: 1.Los sueldos y salarios que pague el proveedor a sus trabajadores se fijarán libremente, pero en ningún caso serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 2.El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. 3.Serán también de cuenta del proveedor y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. 4.El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilate

description: Buenos dias solicitamos conocer si van ha velar por los intreses de los trabajadores con todos los derechos laborales decimos fondos de reserva y las liquidaciones respectivas o se deslidan de toda responsabilidad

answer: En atención a la pregunta formulada puede contactarse con el Funcionario del Hospital Básico El Puyo, Ing. Eduardo Guevara, al 032994200, horario de atención de lunes a viernes de 8h00 a 17h00.

description: Con que personal podemos realizar una visita tecnica para conocer las nesecidades reales de la institucion y ha que hora se podra realizar, con el fin que se realice una vicita todas las empresas interesadas.

answer: En la presente contratación del servicio no contempla áreas verdes.

description: Las areas verdes que tiene la institucion debe ralizar la empresa ganadora o esta ecepto de esta actividad ya que eln los pliegos no se manifiesta nada.

answer: La bomba de agua requerida se utilizará en actividades de succión de agua, de presentarse situaciones de inundaciones, dentro de las áreas de intervención del servicio de limpieza.

description: la bomba de agua solicitada en en que actividades se va ha realizar se va a succionar agua de posos , se va a utilzar en destape de cañerias, se va a utilizar en los inodoros para sucion de taponamientos por favor indicar en que?

answer: Es responsabilidad del contratista conforme al personal presentado en su oferta para el correspondiente proceso.

description: En caso de solicitar que los señores auxiliares de limpieza que actualmente trabajan se queden ya que han trabajdo algunos años se haran resposables los funcionarios que solicitan ya que esto sucede en algunos hospitales y su rendimiento en ocaciones no es el adecuado

answer: Se encuentra establecido en los términos de referencia y pliegos, de conformidad al numeral 2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia, del  Personal técnico / equipo de trabajo / recursos de los pliegos, establece lo siguiente:?8.3. HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE EQUIPOS Y ÁREAS: Los materiales variarán de acuerdo al procedimiento de limpieza HERRAMIENTAS A UTILIZAR ÁREAS DE LIMPIEZA - Coche de Limpieza - Mopas húmedaspor – Mopas por secas con mango ergonómico para barrido de 60 cm. barrido húmedo - Mopapor de 40 cm con mango ergonómico para pisos desinfección – Mopa por de 60 cm con mango ergonómico para paredes desinfección - Dos baldes - Limpiones: Rojos para retretes, verdes para superficies, paredes, áreas administrativas. mobiliario y amarillo para ventanas y vidrios. - Palas recolectoras, - Letrero de precaución, - Espátula - Pala metálica – Bombas destapa cañerías - Cepillos para inodoro - Esponjas limpiadoras - Escobas de cerdas suaves - Limpi

description: en ninguma parte de los terminos de referencia se da aconocer si se necesita material para realizar la limpieza como son: escobas, trapeadores, paños, espatulas la instituciontambien proporcionara estos implemetos.

answer: De conformidad a los términos de referencia numeral 13. Presupuesto referencial señala que: ?El presupuesto referencial ha sido establecido en cumplimiento a lo determinado en el artículo 2 de la resolución del Servicio Nacional de Contratación Publicas Nro. R-E-SERCOP-2018-0000088, de fecha 09 de marzo de 2018, dicho presupuesto será publicado una vez que se haya finalizado la fase de puja o negociación, respectivamente, es decir, dentro de la etapa por adjudicar.?

name: ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA POLISHER ABRILLANTADORA "ASOPOLISH"

description: buen dia estimados , gracias por la invitacion mi consulta es por que estan considerando un presupuesto inferior al salario con todo los beneficios sociales decimo tercero,decimo cuarto y fondos reserva  por la actividad sectorial que es limpieza se paga los fondos de reserva a partir del primer mes.21 personas * $400 salario basico unificado * 12 = $ 100.800 anual  sin considerar insumos, ni beneficios de ley para trabajadores21 personas * $585 salario + beneficios de ley * 12 = $147.420 anual.  se sobrepasa del presuspuesto con $6.633,56.por favor considerar los derechos del trabajador en su presupuesto, gracias

answer: a ENTIDAD CONTRATANTE: De conformidad al Numeral 9 de los Términos de Referencia: ?El servicio de limpieza no incluye artículos de aseo como: papel higiénico, fundas de basura para tachos, toalla de manos, jabón de baño, y gel desinfectante. La entidad contratante proporcionará estos productos al proveedor, que deberán ser colocados por los auxiliares de limpieza. Para la colocación de dichos insumos de limpieza se determinarán previamente frecuencias de cambio o colocación, según el caso, de manera que la entidad facilite al proveedor la optimización del tiempo en esta actividad.Además los ?MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA DESINFECCIÓN: Todos los materiales a ser utilizados serán suministrados por la Entidad Contratante, estos son: ?Cloro líquido baños ?Bactericida fungicida al 0.5% ?Líquido antisarro ?Cera antideslizante ?Líquido limpiavidrios ?Limpiador de muebles ?Desengrasante ?Detergente ?Agua destilada ?Alcohol al 70%? ver acta

description: BUEN DIA, POR FAVOR ACLARAR QUE MATERIALES ENTREGA LA ENTIDAD CONTRATANTE Y QUE MATERIALES PROPORCIONA EL PROVEEDOR ADJUDICADO CON LAS RESPECTIVAS CANTIDADES PARA PODER REALIZAR EL CALCULO A NUESTRO PRESUPUESTO REFERENCIAL, GRACIAS

answer: Si está permitido la presentación de la carta de compromiso de compra del equipo mínimo requerido, para la validación deberán adjuntar como medio de verificación: RUC, copia de cédula y carta compromiso del vendedor.

description: Buen dia,  entidad mi preguntas es que ustedes solicitan en el Equipo Minimo solicitan facturas,alquiler o titulos de propiedas que demuestre la disponibilidad de la maquinaria , sera posible presentar una carta de compromiso de compra venta de la maquinarias y equipos a utilizar para el proceso de contratacion a participar, gracias por su respuesta.

answer: Previa a la presentación de la oferta el proveedor obligatoriamente tiene que cumplir con el artículo 41 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica, que señala textualmente lo siguiente:  ?Art. 41.- Derecho al empleo preferente.- Todas las personas naturales y jurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitales nacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la jurisdicción de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contratarán a residentes de la misma, no menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de la Circunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista la mano de obra calificada requerida, en la misma.

description: buenas tardes, mi consulta es sobre el personal tecnico minimo ustedes indican que conformes la base legal: SRO N431 del 19 de febrero del 2019, la Resolucion N : MDT-2019-040 y la NORMA TECNICA PARALA APLICACION DEL PRINCIPIO DE EMPLEO REFERENTE ESTABLECIDO EN LA LEY ORGANIZA PARA LA PLANIFICACION INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL AMAZONICA, en el art.5.- Derecho al Empleo Preferente.- las personas naturales o juridicas reguladas en el ambito de esta normativa que realicen sus actividades en la jurisdiccion de la Circunscripcion Territorial Amazonica contrataran a residentes de la misma, no menos del 70% de la nomina que labora en la circunscripcion para la ejecucion de actividades dentro de la misma , de conformidad a lo establecido en el articulo 41 de la ley Organica, indicamos que a nuestra oferta se propondra un personal calficado para el servicio y de igual manera se realizara una carta de compromiso que el personal  solicitado sera de la misma jurisdiccion.

answer: Aclaración 1: Es obligación del contratista: aLos sueldos y salarios que pague el proveedor a sus trabajadores se fijarán libremente, pero en ningún caso serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. bEl contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. cSerán también de cuenta del proveedor y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. dEl contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la ver acta adjunta

description: ACLARACION

answer: Se permite la presentación de la carta de compromiso de compra del equipo mínimo requerido, para la validación deberán adjuntar como medio de verificación: RUC, copia de cédula y carta compromiso del vendedor.

description: ACLARACION

answer: El proveedor adjudicado deberá presentar como requisito en el primer pago el REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL y cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene del Trabajo.

description: ACLARACION

answer: Los medios de verificación que deberán adjuntar para validar la experiencia del personal técnico mínimo requerido, mismos que presentarán dentro de la oferta copias simples de los siguientes documentos:?Certificados emitidos por la entidad contratante o la persona jurídica o natural con la que se mantuvo relación de dependencia copia simple.?Certificados de aprobación de cursos de limpieza hospitalaria o similares. ?Certificado de no registrar antecedentes penales de cada personal operativo y supervisor. ?Hoja de vida del personal que incluya copia simple de la cedula de identidad. ?Lista detallada de personal mínimo calificado con la que la persona natural o jurídica cuenta para la prestación del servicio. El personal deberá tener mínimo un año de experiencia en este tipo de trabajos.

description: ACLARACION

answer: De acuerdo a lo solicitado enviamos Convalidación de Errores del Proceso SIE-IESSHP-001-2021

description: Hallazgo: considerando el parámetro requerido en los pliegos: PERSONAL TECNICO, adjunto a la oferta, se solicita presentar lo siguiente: Adjuntar la documentación que valide el personal técnico ofertado, lo siguiente: oCertificados emitidos por la entidad contratante o la persona jurídica o natural con la que se mantuvo relación de dependencia copia simple. El personal deberá tener mínimo un año de experiencia en este tipo de trabajos.-CHIRIBOGA CHIRIBOGA LAURA VALERIA-YUMA KAJEKAI BRAULIO FRANKLIN-CHIRIAP KUKUSH SHIRAM GLADISoCertificados de aprobación de cursos de limpieza hospitalaria o similares.-CHIRIBOGA CHIRIBOGA LAURA VALERIAoCertificado de no registrar antecedentes penales de cada personal operativo -CHIRIBOGA CHIRIBOGA LAURA VALERIAoHoja de vida del personal que incluya copia simple de la cedula de identidad.-CHIRIBOGA CHIRIBOGA LAURA VALERIA

answer: Se procede a dar respuesta a lo solicitado, adjuntamos los archivos en digital y entregaremos en físico

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA SUPER CLEAN SUPER LIMPIO ASOSUCLE

description: Hallazgo: considerando el parámetro requerido en los pliegos: obligación de emplear firma electrónica.Se solicita al oferente que proceda a firmar su oferta con firma electrónica, además todos los requisitos y parámetros requeridos en los pliegos, de conformidad a la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0112, en el cual establece: ?Art.9.- En el artículo 157, agréguese después del numeral 3, el siguiente numeral: ?4. Cualquier oferta presentada con firma manuscrita digitalizada en los procedimientos en los que el SERCOP haya establecido la obligación de emplear firma electrónica. La convalidación consistirá en que el oferente proceda a firmar su oferta con firma electrónica.?

answer: estimada entidad contratante se adjunta contrato de experiencia general y especifica

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MIXSERVIX ASOMIXSERVIX

description: Hallazgo: considerando el parámetro requerido en los pliegos:  EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA, se solicita presentar lo siguiente:Se solicita al oferente adjuntar la documentación de respaldo que demuestre la EXPERIENCIA ESPECIFICA, conforme a lo requerido en los pliegos: 1 contrato o actas de entrega recepción. La misma debe ser conforme a la detallada en la oferta, de las facturas adjuntas.

answer: estimada entidad contratante se adjunta contrato de experiencia general y especifica

description: Hallazgo: considerando el parámetro requerido en los pliegos:  EXPERIENCIA GENERAL, se solicita presentar lo siguiente:Se solicita al oferente adjuntar la documentación de respaldo que demuestre la EXPERIENCIA GENERAL, conforme a lo requerido en los pliegos: 1 contrato o actas de entrega recepción. La misma debe ser conforme a la detallada en la oferta, de las facturas adjuntas.

answer: estimada entidad contratante se adjunta carta compromiso firmada eectrnicamente

description: Hallazgo: considerando el parámetro requerido en los pliegos: EQUIPO MINIMO, adjunto con la oferta  Pág. 64, se solicita presentar de lo siguiente:Se solicita al oferente adjuntar la documentación de respaldo que valide el EQUIPO MINIMO, mismo documento que deberá ser suscrito por el vendedor y firmado electrónicamente por el oferente en cumplimiento al Numeral 2, Art. 4 de la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0112.

name: SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA

name: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA KINTIA PANTIA CASCADAS "ASOSERKINPAN"

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL QUILAMO  ASOELQUI

name: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRISAS DEL MAR "ASOLIBMA"

description: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA PARA UNIDADES DE SALUD DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL (JORNADA COMPLETA 24 HORAS) PARA EL HOSPITAL BÁSICO EL PUYO

PROLIMP-IMBABURA CIA.LTDA.

streetAddress: Av. Ricardo Snánchez S/N s/n IBARRA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: PROLIMP-IMBABURA CIA.LTDA.

region: LOJA

locality: LOJA

streetAddress: CARLOS ROMAN ADOLFO VALAREZO 19-82 SUCRE

legalName: SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA

GLOBALIMPIO CIA. LTDA.

streetAddress: ZARZAS AV. PALTAS SN SUCRE

legalName: GLOBALIMPIO CIA. LTDA.

streetAddress: Cdla Daniel Alvarez, Calle EMILIANO ZAPATA JOSE DE ARTIGAS/ENTRADA A LA LAGUNA A MANO DERECHA S/N SUCRE

region: MORONA SANTIAGO

locality: MORONA

streetAddress: LUIS FELIPE JARAMILLO ELA RIVADENEIRA 7 MACAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EL QUILAMO  ASOELQUI

HOSPITAL BASICO EL PUYO

region: PASTAZA

locality: PASTAZA

streetAddress: CESLAO MARIN CURARAY 1021 PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: HOSPITAL BASICO EL PUYO

streetAddress: 9 DE OCTUBRE LUCINDO ORTEGA S/N PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

streetAddress: AV ALBERTO ZAMBRANO S/N S/N PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

streetAddress: SEVERO VARGAS JUAN LEON MERA S N PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

streetAddress: CALLE ATENAS CALLE SN SN PUYO CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MIXSERVIX ASOMIXSERVIX

CAIZA TIPAN DAISY FERNANDA

streetAddress: PASAJE 42 VIA A CARAPUNGO S/N TURUBAMBA

legalName: CAIZA TIPAN DAISY FERNANDA

AGUILAR NARANJO LUIS ANTONIO

streetAddress: AV. RODRIGO PACHANO SOLEDAD ETERNA 08-13 ATOCHA ¿ FICOA

legalName: AGUILAR NARANJO LUIS ANTONIO

streetAddress: CARRIZOS ALGAROBO S/N ATOCHA ¿ FICOA

legalName: ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA AMBALIMPIEZA " ASOAMBA"

title: Subasta