description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE REPARACION DE LA CARROCERIA DE LA MOTOCICLETA

description: por haber cumplido con los requisitos establecidos en losPliegos, de conformidad al Art. 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el cual prescribe: ?Adjudicación.- La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, Adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento?,

title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y VEHICULOS PARA NIEVE

title: COTBS-DGI-004-2021-2552

answer: ACLARACIÓN:Esta Entidad Contratante efectúa cada uno de sus procedimientos en estricta observancia a lo determinado en la Ley de Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones emitidas por el SERCOP.

description: Señores entidad contratante sírvase dar cumplimiento a las resoluciones lo establecido en lanormativa vigente: Circular No. SERCOP SERCOP-2018-0005-C, de fecha 23 de octubre de 2018, este Organismo de Control informó a todas las Entidades Contratantes lo siguiente ?[...] con base en las atribuciones legales y reglamentarias conferidas a este Servicio exhorta a todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Contratación Pública -SNCP- que apliquen en todos losprocedimientos de contratación pública las observaciones emitidas por la Procuraduría General delEstado, las mismas que a continuación procedo a transcribir: [...] Las respuesta a las preguntasformuladas por los futuros oferentes, deberán ser claras y concretas, tendientes a absolver lasdudas que pudieren tener, y no simplemente responder que ?el oferente se limite al contenido de lospliegos[....]?.

answer: ACLARACIÓN:Para evidenciar lo solicitado en base a los talleres mecánica física en Pichincha, talles físicos o móviles en las provincias el oferente deberá remitir la documentación habilitante como son los permisos de funcionamiento, copias de los títulos de los técnicos mecánicos y los mecanizados del IESS, y demás requisitos constantes en el TDR.

description: Señores, en la hoja Nro. 26 de los TDR, que en su parte pertinente dice: ?? Para las demás provincias, se deberá contar con dos técnicos mecánicos y una mecánica física de al menos 50 m2..?, fin de evidenciar la veracidad de la información solicitamos se exija la presentación de los permisos de funcionamiento actualizado de cada taller propio 1 Pichincha y permiso de funcionamiento de cada taller o taller móvil total 16, además copias de titulo de los técnicos y mecanizados del IESS, dos por cada taller, total  34 técnicos, tal como lo establece su propio TDR.

answer: RESPUESTA:Si, deben contar con los permisos de funcionamiento y matricula sea esté a través de asociación o consorcio o, mediante arrendamiento debidamente demostrado con su respectivo contrato.

description: Señores, en caso de ofertar talleres móviles, los 16 talleres móviles deben contar con permiso de funcionamiento y matricula a nombre del oferente?

answer: RESPUESTA:Los títulos de los técnicos mecánicos deben ser Bachiller Técnico Mecánico o Maestro Artesanal y, que deberán ser presentados dentro de la respectiva oferta para ser contrastados y verificados.

description: Señores, en la hoja Nro. 26 de los TDR, que en su parte pertinente dice: ?? Para las demás provincias, se deberá contar con dos técnicos mecánicos y una mecánica física de al menos 50 m2??, sírvase indicar que titulación deben poseer los dos técnicos mecánicos para los 17 talleres, según detalle de la hoja 3?

answer: ACLARACIÓN:La Entidad Contratante sobre la base, del Art. 26 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-077-2017 ampara su procedimiento en el literal b del artículo en mención, el cual prescribe: ?Para que la experiencia presentada sea susceptible de calificación por puntaje, está deberá ser mayor a la establecida como requisito mínimo?.

description: Señores, en ninguna parte del Art. 26 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-077-2017, consta que la EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO, se debe calificar como ustedes lo solicitan en el TDR, la resolución menciona únicamente de experiencia general y especifica del oferentes?

answer: RESPUESTA:En la página 31 y 32 del TDR específica claramente que los oferentes deberán presentar: ?Certificados suscritos por los proveedores primarios de estos bienes, extendidos a los oferentes participantes, garantizando así el origen y características de estos insumos ofertados. De no contar con estas certificaciones, no se validará la oferta económica correspondiente?.

description: Señores, sírvase indicar a cuales se considera como proveedores primarios?, eso no garantiza la originalidad?, favor solicitar que el proveedor primario adjunte la carta de distribución autorizada del fabricante?, caso contrario se entendería que se puede ofertar repuestos alternos, porque lo solicitado en el TDR es ambiguo?

answer: RESPUESTA:No, el estudio de mercado fue efectuado sobre la base de repuestos genuinos, cotizados en distribuidores de estos, garantizando así su originalidad y procedencia.La oferta deberá ser presentada sobre repuestos genuinos, con sus respectivos documentos que evidencien o demuestren su procedencia y originalidad. El administrador del contrato es el encargado de verificar el cumplimiento del objeto del contrato y que el proveedor cumpla con todas y cada una de las obligaciones constantes en este, entre estas la verificación y constatación de que los repuestos ha ser reemplazados sean genuinos.

description: Señores, existe inconsistencia entre lo solicitado en el TDR, con el estudio de mercado, en el TDR solicitan repuestos originales en el ESTUDIO DE MERCADO, el presupuesto referencial establecido por la entidad está en base a repuestos alternos?, es decir podemos ofertar repuestos alternos?, o a su vez sírvase publicar algún informe o acta del proceso del año 2020, donde se evidencia como el administrador del contrato o técnico afín, verifica la originalidad de los repuestos durante la ejecución del contrato? O simplemente no verifica?

answer: ACLARACIÓN:Lo solicitado en página 24 y 25 referente al personal técnico es exclusivamente para el taller físico en la ciudad de Quito provincia de Pichicha donde se encuentra la mayor cantidad de motocicletas pertenecientes a esta entidad.Lo descrito en la hoja N. 26 se refiere al personal técnico en las provincias.

description: Señores, los TDR, están mal elaborados existen inconsistencias, en la hoja Nro. 26 de los TDR, dice: ?? Para las demás provincias, se deberá contar con dos técnicos mecánicos y una mecánica física de al menos 50 m2??, sin embrago en la hoja 24 y 25 se solicita mayor cantidad de técnicos, también no se evidencia la metodología de verificación para talleres móviles, inconsistencia metodología de calificación por puntaje de la experiencia del personal técnico?, sírvase cancelar el proceso y elaborar en base al Art. 4 de la LOSNP.

answer: RESPUESTA:Esta Entidad contratante aceptará título de tercer nivel siempre y cuando este sea en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, toda vez que lo que se busca es garantizar la salud tanto del personal que labore para el oferente como de los colaboradores de la Entidad Contratante en observancia al art. 66 de Constitución del República del Ecuador.

description: Señores, por favor ELIMINAR el técnico en seguridad ocupacional, esto en virtud a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 2393, Art. 15, que dice: "?En las empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigido por un técnico en la materia, que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad??, se está limitando la participación de los MYPES, PYMES, ARTESANOS,  o a su vez solicitar que el técnico tenga título de tercer nivel, caso contrario se incumple el Art. 4 de la LOSNCP

answer: RESPUESTA: Por la operatividad de las motocicletas de acuerdo a funciones específicas por su trabajo y recorrido no se puede determinar cuántas motocicletas ingresaran diariamente a los distintos talleres. Debiendo indicar que el mantenimiento preventivo se los realiza de acuerdo a los estipulado por el fabricante, cada 3000 kilómetros de recorrido o su equivalente en millas de acuerdo a la marca y modelo de la motocicleta. De acuerdo a la planificación realizada. Se ha considerado el número de mantenimientos preventivos que se detalla en el siguiente debiendo considerar que la mayor parte son en la ciudad de Quito. Y los mantenimientos correctivos son en función del desgaste de las partes piezas y componentes. VER ANEXO ACTA DE PREGUNTAS

description: Señores, en cumplimiento al Reglamento para el control de vehículos del sector publico emitido por la CGE, dice: ??Art. 9.- Mantenimiento preventivo y correctivo.- El mantenimiento y la reparación de los vehículos, debe efectuarse en los talleres de la institución, en caso de haberlos. El mantenimiento preventivo, periódico y programado es responsabilidad del encargado o responsable de la unidad de transportes y del conductor..?, en tal virtud, sírvase indicar cuantas unidades máximas van a ingresar de manera diaria a mantenimientos preventivos y correctivos en cada subzona?, favor publicar la programación o planificación?

answer: ACLARACIÓN:En la página 31 y 32 del TDR específica claramente que los oferentes deberán presentar: ?Certificados suscritos por los proveedores primarios de estos bienes, extendidos a los oferentes participantes, garantizando así el origen y características de estos insumos ofertados. De no contar con estas certificaciones, no se validará la oferta económica correspondiente?.

description: Señores entidad contratante buenas tardes, por favor sírvanse solicitar la presentación obligatoria de algún certificado emitido por la marca que garantice la comercialización de repuestos originales o en su defecto explicar en base a qué harán esta verificación y si la misma cumple con un alto grado de confiabilidad y en qué medición, muchas gracias.

answer: SE REMITE EL ACTA No. 2021-071-DGI-PN REFERENTE A LAS PREGUNTAS Y ACALARACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE COTIZACIÓN SIGNADO CON CÓDIGO No. COTBS-DGI-004-2021 PARA LA CONTRATACIÓN DEL ?SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON APROVISIONAMIENTO DE, REPUESTOS, MANO DE OBRA INSUMOS Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA DGI EN LAS CAPITALES DE LAS SIGUIENTES PROVINCIAS: PICHINCHA, GUAYAS, ESMERALDAS, IMBABURA, ORELLANA, SANTO DOMINGO DE TSÁCHILAS, TUNGURAHUA, PASTAZA, MANABÍ, LOS RÍOS, AZUAY, EL ORO, LOJA, SUCUMBÍOS, MORONA SANTIAGO, SANTA ELENA, CARCHI?.

description: ACLARACION

description: SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO CON APROVISIONAMIENTO DE, REPUESTOS, MANO DE OBRA INSUMOS Y LUBRICANTES PARA LAS MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LA DGI EN LAS CAPITALES DE LAS SIGUIENTES PROVINCIAS: PICHINCHA, GUAYAS, ESMERALDAS, IMBABURA, ORELLANA, SANTO DOMINGO DE TSACHILAS, TUNGURAHUA, PASTAZA, MANABÍ, LOS RÍOS, AZUAY, EL ORO, LOJA, SUCUMBÍOS, MORONA SANTIAGO, SANTA ELENA, CARCHI.

SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO

streetAddress: MARISCAL SUCRE JOSE MENDOZA S8-493 LA MAGDALENA

legalName: SANTOS ANDINO JOSE RODRIGO

legalName: DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL


name: DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL

Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA

scheme: CPC

description: Por haber cumplido con los requisitos establecidos en los Pliegos, de conformidad al Art. 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el cual prescribe: ?Adjudicación.- La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento

title: COTBS-DGI-005-2021-2552

status: complete

answer: ACLARACIÓN:Esta Entidad Contratante no está excluyendo la participación de pequeñas empresas ya que como consta tanto en pliegos y en el TDR motiva a la asociación o consorcio de aquellos interesados en la prestación de este servicio, con la documentación que evidencie la cual será contrastada y verificada por esta Entidad.

name: CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

description: Art. 120.- Subcontratación.- Conforme al Artículo 79 de la Ley, el contratista podrá subcontratar con terceros, registrados y habilitados en el RUP, parte de sus prestaciones, siempre y cuando la entidad contratante apruebe por escrito previamente la subcontratación. La aprobación será efectuada por la máxima autoridad, su delegado o por el funcionario que cuente con facultades suficientes para ello.Por lo tanto solicito su gentil ayuda indicando porque en este proceso de contratación excluyen a las pequeñas empresas que contamos con la infraestructura en la cual se ha brindado el servicio a flotas con el mismo número de vehículos que tiene la DGI, contando con Talleres Aliados a nivel nacional registrados en el Sercop?

answer: ACLARACIÓN:Por un error de forma en página 30 en el párrafo primero de los recursos indica que el proveedor deberá contar con dos talleres propios siendo lo correcto lo estipulado en la página 2 del TDR en el acápite ALCANCE indica claramente que: ?? en la ciudad de Quito el oferente deberá obligatoriamente contar con una mecánica que cumpla con todos los requerimientos especificados en el presente proceso, ??

description: Solicito su gentil ayuda, aclarando por qué solicitan 2 talleres en la cuidad ya que de acuerdo al metraje y considerando la magnitud del taller no es necesario contar con dos talleres o en todo caso el segundo taller puede ser opcional y no sería motivo de descalificación de la oferta técnica presentada por el proveedor?

answer: ACLARACIÓN:Que los talleres que formen parte de la asociación o consorcio deberán cumplir con los requisitos mínimos en lo que se refiere a infraestructura, permisos de funcionamiento y demás documentaciones habilitantes, pero deberá cumplir de manera estricta con el mismo equipo de trabajo en todas sus mecánicas.

description: Solicito su gentil ayuda aclarando la parte donde dicen ?que los talleres que formen parte de la asociación o consorcio y que estos cumplan con los mismos requisitos solicitados? Se refieren a la misma infraestructura o el tiempo de servicio, ya que como es de su conocimiento al momento de tener alianzas podemos brindar el mismo servicio pero la magnitud de los talleres en provincia nunca será similar a la del taller matriz Quito?

answer: RESPUESTA:El profesional en el área de salud y seguridad ocupacional deberá formar parte de la nómina de la empresa, asociación o consorcio y se verificará con la documentación habilitante siendo este el título profesional correspondiente, mecanizado del IESS, certificados laborales y demás.

description: Solicito su gentil ayuda aclarando si es posible contar con un servidor externo para el tema se salud y seguridad ocupacional que solicitan dentro de las especificaciones mínimas del personal técnico?

description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS, MANO DE OBRA, INSUMOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS MULTIMARCAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA NACIONAL EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, GUAYAS, ESMERALDAS, IMBABURA, CARCHI, SUCUMBÍOS, ORELLANA, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, PASTAZA, SANTO DOMINGO DE TSÁCHILAS, MANABÍ, LOS RÍOS, SANTA ELENA, AZUAY, EL ORO, LOJA Y GALÁPAGOS

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,VAE,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Cotización

VALLEJO ARAUJO S.A.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

streetAddress: AV. MARISCAL SUCRE AV. LA FLORIDA N52-120 EL BEATERIO

scheme: EC-RUC

legalName: VALLEJO ARAUJO S.A.

roles: buyer procuringEntity

streetAddress: CARLOS ARCOS Y ALAMOS AV. ELOY ALFARO 5475 SAN ISIDRO DEL INCA

CORPORACION PROAUTO S.A.

roles: supplier tenderer

streetAddress: AV. ELOY ALFARO AV. DE LOS GRANADOS N43-02 EL BATAN

legalName: CORPORACION PROAUTO S.A.

status: terminated

initiationType: tender


description: SERVICIOS COMERCIALES PRESTADOS A CONTRATO, DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

description: SERVICIOS COMERCIALES POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES

description: POR CUMPLIR CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD

title: SERVICIOS COMERCIALES AL POR MAYOR PRESTADOS A COMISION O POR CONTRATO, DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS AFINES

title: COTBS-DMGZ8-2020-006-387997

description: CONTRATACIÓN DE UNA ESTACIÓN QUE PROVEA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO PORTETE DE LA ZONA N°8

DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: AV. LAS AMERICAS S/N FRENTE A LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE S/N TARQUI

legalName: DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL

ATIMASA S.A.

roles: tenderer supplier

streetAddress: AVENIDA DE LAS AMERICAS  406 TARQUI

legalName: ATIMASA S.A.


description: Por cumplir con los requisitos.

title: COTBS-DMGZ8-2020-007-387997

description: CONTRATACIÓN DE UNA ESTACIÓN QUE PROVEA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DURAN DE LA ZONA N°8


description: POR CONVENIR A LOS INTERESES INSTITUCIONALES

title: COTBS-DMGZ8-2020-01-387997

description: CONTRATACIÓN DE UNA ESTACIÓN QUE PROVEA EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL DE LA ZONA N°8

GASOP COMPANY S.A.

streetAddress: AV. DE LAS AMERICAS  SOLAR 5-6 TARQUI

legalName: GASOP COMPANY S.A.


description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SISTEMA ANTIDROGAS.

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR. ESTOS SERVICIOS PUEDEN INCLUIR LA REVISION DEL MOTOR, LA PUESTA A PUNTO DEL MOTOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DEL CARBURADOR, EL AJUSTE Y LA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION, LA REPA

title: COTBS-DNA-03-2021-178618

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: dichos documentos que justifica la experiencia son facturas, contratos o actas de entrega de recepción definitivas.

description: Al respecto de la experiencia general y especifica indicar que documento se debe presentar para justificar los montos solicitados.

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: si es procedente la declaración juramentada.

description: Estimados buenos días, reciban un cordial saludo POR FAVOR su ayuda con la siguiente pregunta.Con el fin de justificar el equipo mínimo requerido se puede presentar una declaración juramentada donde se encuentre todos los equipos solicitados.?Muchas gracias por su tiempo.

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: Si es procedente el certificado emitido por el Ministerio de Educación de igual forma la Comisión Técnica verifica los datos en dicho sistema.

description: Estimados buenos días, por favor su ayuda con la siguiente pregunta.En el caso de personal mínimo requerido se solicita copia simple del titulo, en el caso de no presentar lo solicitado se lo puede justificar con el certificado emitido por el ministerio de educación donde se refleja los datos del personal  y titulo obtenido.?

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: esta Comisión Técnica se basará en los precios unitarios y precio de la oferta debe ser igual al presupuesto referencial, en caso de que no coincida el precio de la oferta con el presupuesto referencial será causal de descalificación de la oferta.

description: Estimados buenos días, por favor su ayuda con la siguiente pregunta. El precio de la oferta debe ser igual al presupuesto referencial y la calificación se la realizara por precios unitarios de los ítems solicitados por la entidad?

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: no es necesario presentar los permisos de las mecánicas aliadas en razón, que el responsable de dar el servicio correspondiente al parque automotor es el contratista.

description: En el caso de la prestación de servicios donde se debe subcontratar con mecánicas aliadas se debe presentar de igual manera los permisos de funcionamiento de dichas mecánicas.

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: Si es procedente entregar la carta de compromiso el mismo,  deberá ser conforme al ITEM de MULTAS que se encuentran en los TDR.

description: En el caso del tiempo de entrega de servicios se lo puede justificar con una carta compromiso

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: Si es procedente entregar dichas experiencias, siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en las experiencias.

description: Estimados buenos días, por favor su ayuda con la siguiente pregunta.En el caso de experiencia general y especifica se puede duplicar las actas entrega recepción para los dos tipos de experiencias verificando que la temporalidad este dentro de los rangos aceptables?

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: La documentación que servirá para su calificación en las experiencias son: facturas, contratos con Entidades Públicas o Privadas y actas de entrega y recepción definitivas.

description: Estimados buenos días, por favor su ayuda con la siguiente pregunta.Para justificar los dos tipos de experiencia se lo puede realizar mediante actas entrega recepción, contratos o certificados emitidos por las entidades contratantes por favor aclarar cual es la manera de justificar los dos tipos de experiencia.?

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: Si es procedente la presentación del título de bachiller general sin embargo, se debe demostrar la experiencia en el área solicitada en el TDR.

description: Al respecto del titulo del ASESOR DE SERVICIOS se puede presentar con titulo de bachiller general, ya que en la mayoría de instituciones emiten este titulo.

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: Si es procedente la presentación del título de ingeniero electrónico.

description: Al respecto del Técnico Eléctrico /Electromecánico / Electrónico, se puede presentar un ingeniero electronico.

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: No es causal de descalificación sin embargo, la responsabilidad de dar mantenimiento a la flota vehicular en las provincias conforme al objeto de contratación, será de exclusiva responsabilidad del contratista

description: BUENOS DIAS,ES NECESARIO PRESENTAR CERTIFICADOS DE ALIANZA CON LOS TALLERES FUERA DE QUITO, ES MOTIVO DE DESCALIFICACION SI NO SE PRESENTARIA

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: deberá basarse a lo que determina el literal i del numeral 6 de los TDR.

description: BUENAS TARDES,LOS CERTIFICADOS DE REPUESTOS DEBEN SER PRESENTADOS DE CADA UNA DE LAS MARCAS DE LOS VEHICULOS

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: Los certificados deben ser emitidos por una entidad de capacitación.

description: SEÑORES,LA CAPACITACION DEL PERSONAL PUEDE SER MEDIANTE UNA CARTA DE PARTE DEL PROVEEDOR QUE CERTIFIQUE LA CAPACITACION

answer: Estimado a oferente. Gracias por su pregunta, conforme a su inquietud, debo informar que: Esta comisión calificara los precios unitarios y el valor de la oferta económica debe estar adherido al presupuesto referencial.

description: ESTMADOS,LA OFERTA ECONOMICA TOTAL DEBE ADHERIRSE AL PRESUPUESTO REFERENCIAL

answer: La oferta deberán presentar de forma digital suscrita con su respectiva firma electrónica, deberán subir al sistema USAHY como archivo anexo y de la misma manera dicha oferta se remitirá al siguiente correo electrónico: compraspublicas@dna.gob.ec

description: ACLARACION

description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE INSUMOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA LOS AUTOMOTORES DEL SERVICIO ANTIDROGAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CARCHI, IMBABURA, ESMERALDAS NORTE, NAPO, SUCUMBIOS Y ORELLANA.

GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

streetAddress: MARIETA DE VEINTIMILLA MANUEL ROMERO OE2-162 POMASQUI

legalName: GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS

streetAddress: CARCELEN REPUBLICA DOMINICANA ANDRES GUILLEN N34-137 CARCELEN

legalName: DIRECCION NACIONAL DE ANTINARCOTICOS

streetAddress: BERNARDO DELGADO  AV DE LAS PALMERAS  E14-397 SAN MARCOS

legalName: CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.

TRUCKCOLLISION CIA.LTDA.

streetAddress: AV PEDRO VICENTE MALDONADO S63 21 S 63 S 63 21 LA MAGDALENA

legalName: TRUCKCOLLISION CIA.LTDA.


description: CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA EMPRESA

title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR

title: COTBS-EENORTE-014-21-3243

description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS A GASOLINA Y DIESEL DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.

FLORES LEON CESAR ALEJANDRO

region: IMBABURA

locality: IBARRA

streetAddress: AV. FRAY VACAS GALINDO  18-111 SAGRARIO

legalName: FLORES LEON CESAR ALEJANDRO

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.

streetAddress: JUAN MANUEL GRIJALVA JOSÉ JOAQUIN DE OLMEDO 6-54 SAGRARIO

legalName: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.

IMBAUTO SA

streetAddress: AV. MARIANO ACOSTA VICTOR GOMEZ JURADO 22-08 SAN FRANCISCO

legalName: IMBAUTO SA


description: TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION Y MEDICION PARA SUBESTACIONES

description: CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA EMPRESA.

title: TABLEROS, CONSOLAS, MESAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS CON APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, ETC., PARA CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: COTBS-EENORTE-011-20-3243

answer: En aclaración a la convalidación solicitada de se adjunta en relación al regulador de velocidad se adjunta la arquitectura correspondiente al cumplimiento de las normas solicitadas.

description: Estimados CONSORCIO SEIUS S.A. – AUTOCONTROL S.A.: 3. En relación al regulador de velocidad, adjuntar el manual correspondiente, para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas declaradas en la oferta en el formulario de datos garantizados, así como el cumplimiento de las normas IEEE125 y IEEE115.

answer: En aclaración a la convalidación solicitada de se adjunta las Certificaciones de Competencias enPrevención de Riesgos Laborales de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO DE SEGURIDADDEL TRABAJO CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Ademásdel formulario 1.3 NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES MAYORITARIOS DEPERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES,OFERENTES, del Formulario de la Oferta aclarando la lista de socios y accionistas de las doscompañías que conforman el consorcio.

description: Estimados CONSORCIO SEIUS S.A. – AUTOCONTROL S.A.: 1.Adjuntar las Certificaciones de Competencias en Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA RIESGOS EN INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Acuerdo No. 013, reformado por el Acuerdo No. MDT-2017-0068, del personal técnico ofertado, conforme lo solicitado en el numeral 4.1.3 de los pliegos, por cuanto en su oferta señala que sí cumplen.2. Respecto al acápite 1.3 NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES, del Formulario de la Ofertaaclarar la lista de socios y accionistas de las dos compañías que conforman el consorcio.

answer: Por medio de la presente realizamos la convalidación de errores solicitada para el proceso COTBS-EENORTE-011-20, para ?SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS GRUPOS 1 Y 3 DE LA CENTRAL LA PLAYA"Aclarar el modelo del HPU ofertado en el formulario de datos garantizados.Respuesta 1: Se detalla modelo del HPU ofertado: S20-1P2A-H28/24-NP-15-0?Tamaño de Reservorio: 20 Galones?Cantidad de bombas: 1 Bomba?Potencia de motor y salida de bomba: 2HP – 1.3GPM?Voltaje de motor: 208-230VAC – 60Hz?Rango de presión: Alto 1500-2300PSI?Control de flujo manifold / Voltaje de control: 28LPM / 24VDC?Sin bomba de mano?Tamaño del acumulador: 15 Galones?Sin válvulas de estación auxiliaresRespuesta 2:Se adjunta documentación de los reguladores de velocidad y HPU para que se confirme el cumplimiento de la norma IEEE 125-2007 que garantiza la operación, disponibilidad y desempeño del sistema de regulación de velocidad y la HPU

description: Estimados ELSYSTEC S.A.: 1. Aclarar el modelo del HPU ofertado en el formulario de datos garantizados. 2. En relación a los servomecanismos, adjuntar el catálogo correspondiente, para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas declaradas en la oferta en el formulario de datos garantizados.

answer: 1. En relación al regulador de velocidad, adjuntar el manual correspondiente, para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas declaradas en la oferta en el formulario de datos garantizados, así como el cumplimiento de las normas IEEE125 y IEEE115. Se adjunta manual del regulador de velocidad de centrales hidroeléctricas de Ensilectric, donde se certifica el cumplimiento de los puntos indicados en el formulario de datos garantizados, incluido el cumplimiento de las normas solicitadas.Como se indica en el manual, se trata de un regulador de velocidad basado en PLC, más una pantalla para visualización e introducción de datos.La rapidez de cálculo de estos PLCs, ....

description: Estimados ENSILECTRIC S.A,: 1. En relación al regulador de velocidad, adjuntar el manual correspondiente, para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas declaradas en la oferta en el formulario de datos garantizados, así como el cumplimiento de las normas IEEE125 y IEEE115.    2. Para el caso del regulador de velocidad, aclarar el número de equipos a instalar en el proyecto. En el formulario de datos técnicos garantizados del HPU, se solicita la documentación de respaldo respecto al cumplimiento de Norma indicada en el formulario respectivo.

answer: Conforme a los pliegos del proceso, es permitida esta condición, siempre y cuando cumpla con lo mencionado en la SECCIÓN IV de VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, en el numeral  4.1 Verificación de las ofertas, específicamente los numerales 4.1.3 de Personal técnico mínimo y 4.1.5 de experiencia mínima del personal técnico.

name: ENERGIA CONSTRUCCIONES Y AMBIENTE ECAPRO CIA. LTDA.

description: Buenas tardes señores Comisión Técnica, de acuerdo al modelo de pliegos establecido en el SERCOP, se solicita aceptar experiencia de un personal externo a la compañía, mismo que se acompañe con un contrato de compromiso de participación en el proyecto, en marco de contar con profesionales de altísimo nivel para el presente proceso de contratación

answer: Los planos disponibles constan publicados en el portal de compras públicas de este proceso. En caso de requerir mayor detalle, pueden tomarse todas las medidas el día de la visita. El día de visita será el día 02 de julio de 2020 desde las 10:00 en la casa de máquinas de la central La Playa, ubicada en la provincia del Carchi, cantón Tulcán, parroquia González Suárez, a 10 minutos del centro de la ciudad, por la vía hacia el Hospital Dávila. El técnico a cargo es el Ing. Diego Luna, cuyo celular es 0994203483. Las visitas se harán de acuerdo al orden de llegada a la casa de máquinas, manteniendo los protocolos de seguridad vigentes.

description: Buenos dias, favor enviar Layout de equipos en editable y con nombres de equipos, tableros, etc. para realizar cálculo de distancias de cables

answer: En la automatización de la unidad 2 en el año 2015, se desarrollaron algunas pantallas que servirían a futuro como bases para la integración de los grupos 1 y 3, El número de pantallas estará acorde al objeto del contrato y a la solución presentada por el contratista previa aceptación del Administrador del Contrato.

description: Buen dia, por favor confirmar la cantidad de pantallas a desarrollar en el SCADA y en el panel de operador, y un número estimado de tags

answer: Favor sujetarse a lo solicitado en los pliegos. Adicionalmente considerar que la solución no es redundante, el PLC Siemens S7-300 será utilizado en otras aplicaciones.

description: Buenas tardes, por favor confirmar si es mandatorio que los PLCs sean Hot Stand By debido a que esta especificación son para PLCs de gama alta, pero actualmente en la unidad 2 está un PLC Siemens S7-300 que es de gama media

answer: Se pueden usar ambos tipos de tubería.

description: Buenos dias para las instalaciones eléctricas de sensores, instrumentos, señales, etc. es recomendable no utilizarar tubería EMT, sino tubería RGS, por favor confirmar

answer: No se tiene disponible ese dato. Puede tomarse el día de la visita.El día de visita será el día 02 de julio de 2020 desde las 10:00 en la casa de máquinas de la central La Playa, ubicada en la provincia del Carchi, cantón Tulcán, parroquia González Suárez, a 10 minutos del centro de la ciudad, por la vía hacia el Hospital Dávila. El técnico a cargo es el Ing. Diego Luna, cuyo celular es 0994203483. Las visitas se harán de acuerdo al orden de llegada a la casa de máquinas, manteniendo los protocolos de seguridad vigentes.

description: Buenas noches, favor indicar el diámetro del eje donde se montará la rueda dentada para la medición de velocidad de la turbina en los grupos 1 y 3

answer: Todo el cableado debe ser nuevo, excepto el empleado en la comunicación hacia la RTU y entre el CPU y monitor de SCADA, el cual fue colocado recientemente.

description: Buen dia, por favor confirmar si se reutilizará el cable de las señales que están siendo monitoreadas actualmente o se deberá proveer todo el cable nuevo

answer: Confirmado. Sin embargo no debe desaparecer la opción de operación manual de las unidades de generación, se debe desarrollar el sistema de automatización considerando este particular de poder operar de manera local en sitio y remoto desde la consola de operación.

description: Buen dia, por favor confirmar que la entrada en sincronismo por etapas será desde el SCADA

answer: La idea esencial es que una vez concluida la automatización y la operación de las unidades de generación se la realice de manera automática, sin perder la opción de operar las unidades de manera manual como se lo hace actualmente. Esto debido a que de experiencias anteriores, la opción de operación manual se perdió y como una alterativa de redundancia a la operación automática debe ser la operación manual.

description: buenos dia, porf avor aclarar el siguiente texto:?5. CONSIDERACIONES ADICIONALES.-La automatización permite que las actividades de monitoreo y operación se faciliten. Sin embargo no se debe perder la opción de realizar el arranque de las 3 unidades de manera manual. Es decir el oferente debe procurar las facilidades para que el operador realice la entrada en sincronismo de las 3 unidades de manera manual.?Que implicaciones tiene la operación manual en las especificaciones de los nuevos equipos y del nuevo PLC?

answer: La cámara puede ser PTZ, pero debe cumplir incluso lo especificado en el documento EN-DG-DM-PLAYA-006, de especificaciones técnicas para el monitoreo del tanque de presión.

description: Buenos dias, por favor confirmar que la cámara de CCTV en el tanque de carga debe ser PTZ

answer: La conexión de la comunicación de los equipos del tanque de presión se lo hará conforme lo señalado en los pliegos del proceso, con tendido de fibra óptica mono modo. Para mayores detalles remitirse al documento EN-DG-DM-PLAYA-006, de especificaciones técnicas para el monitoreo del tanque de presión.

description: Slds, por favor confirmar si la conexión de la señal de nivel al tanque de carga se la hará por hardwired o por comunicaciones, considerando que la norma IEEE indica que debe ser hardwired

answer: Favor revisar los documentos anexos de especificaciones técnicas que se indican en el numeral 2.3.7 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS?, constante en el numeral 2.3 Sección II de las Condiciones particulares del pliego, específicamente el anexo: EN-DG-DM-PLAYA-004, de especificaciones técnicas de equipos a utilizar en la implementación del sistema de control automático de la central hidroeléctrica, constante en los pliegos.

description: Saludos, por favor indicar las especificaciones del tablero eléctrico que se deberá instalar para los sistemas de control

answer: El oferente deberá realizar una análisis detallado de la información de los IEDs con que cuenta la Central y de los equipos que van a ser suministro, a fin de determinar los protocolos de comunicación industrial de cada equipo a ser integrado en el sistema SCADA y en base a esta información proponer la solución más conveniente, adicionalmente el grupo 2 que actualmente se encuentra automatizado esta realizado bajo los protocolos  PROFIBUS y PROFINET.

description: Buenos dias, por favor confirmar los protocolos de comunicaciones con los que se trabajaran en el sistema de control de los grupos y de la central, además indicar en detalle los protocolos de cada equipos.

answer: No se requiere de un tablero adicional para la parte de servicios generales. Las señales de servicios generales que entran al PLC reutilizado, deben ser visualizadas en el monitor del operador. La información detallada correspondiente a los tableros que se van a implementar se encuentra en el documento EN-DG-DM-PLAYA-004, de especificaciones técnicas de equipos a utilizar en la implementación del sistema de control automático de la central hidroeléctrica, constante en los pliegos.

description: Buen dia, por favor confirmar si también se debe proveer un tablero de control y monitoreo de servicios generales reutilizando los PLCs siemens existentes de las unidades 1 y 3

answer: Favor revisar los documentos anexos de especificaciones técnicas que se indican en el numeral 2.3.7 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS?, constante en el numeral 2.3 Sección II de las Condiciones particulares del pliego, específicamente el anexo: EN-DG-DM-PLAYA-004, de especificaciones técnicas de equipos a utilizar en la implementación del sistema de control automático de la central hidroeléctrica, constante en los pliegos.

description: Buen dia, por favor onfirmar que se reemplazarán los PLCs de control de las unidades 1 y 3 existentes por unos nuevos que podrían ser de marca Siemens o similar

answer: Las señales se integrarán por el sistema de comunicaciones que proveerá el contratista.

description: buen dia, por favor confirmar la forma de integrar los PLCs de monitoreo de temperatura de las turbinas 1 y 3 al tablero de control nuevo

answer: Las señales se integrarán por el sistema de comunicaciones que proveerá el contratista. Favor referirse al documento EN-DG-DM- PLAYA-005, en el numeral 2.3.7

description: Buen dia, por favor confirmar la forma de integrar los PLCs de la válvula de admisión de los grupos 1 y 3 al tablero de control nuevo

answer: Se debe considerar el montaje de un cerramiento en malla con una pared de almenos 1,5 mts de alto y el resto en malla para cubrir una altura de 3 metros, alfinal del enmallado se deberá instalar alambre de púas en tres filas. Todo elenmallado se realizara en acero galvanizado, el perímetro a considerar es de 40metros. Este cerramiento debe contar con una puerta y cerradura doble con picaporte ycandado.Mayores detalles se pueden evidenciar el día de la visita.

description: Buen dia, por favor confirmar el tipo de cercado que se debe realizar en el tanque de carga

answer: Favor revisar los documentos anexos de especificaciones técnicas que se indican en el numeral 2.3.7 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS?, constante en el numeral 2.3 Sección II de las Condiciones particulares del pliego, específicamente el anexo: EN-DG-DM-PLAYA-004, de especificaciones técnicas de equipos a utilizar en la implementación del sistema de control automático de la central hidroeléctrica, constante en los pliegos.

description: BUen dia, por favor confirmar si se reutilizarán los equipos de protección Siprotec 7UM61 del generador existente, Siprotec 7UM63 del transformador, los equipos de medición de energía Simeas P y ION 7650

answer: Favor revisar los documentos anexos de especificaciones técnicas que se indican en el numeral 2.3.7 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS?, constante en el numeral 2.3 Sección II de las Condiciones particulares del pliego, específicamente el anexo: EN-DG-DM-PLAYA-004, de especificaciones técnicas de equipos a utilizar en la implementación del sistema de control automático de la central hidroeléctrica, constante en los pliegos.

description: Buen dia, por favor confirmar si el regulador de voltaje mandatoriamente debe ser con PLC o puede ser basado en controladores con plataforma abierta

answer: El equipo AVR debe incluir las funciones de sincronización y protecciones, integradas al equipo, tal como se explica en el documento EN-DG-DM-PLAYA-004, de especificaciones técnicas de equipos a utilizar en la implementación del sistema de control automático de la central hidroeléctrica, constante en los pliegos.

description: Buenos dias, por favor confirmar si el regulador de voltaje mandatoriamente debe incluir la sincronización y funciones de protección o se puede ofertar el sincronizador independiente para cada unidad

answer: Queda a criterio del proveedor las adaptaciones a realizar entre equipos nuevos y existentes. Las fotos que requiera, las puede tomar el día de la visita.

description: Buenas tades, por favor onfirmar si se deben realizar trabajos mecánicos de adaptación de los equipos nuevos a equipos existentes, favor proveer fotos del punto exacto donde se deberá realizar los trabajos mecánicos de adpatación

answer: Pueden integrarse en un solo equipo regulación de voltaje y velocidad, por cada grupo generador.

description: Buenos dias, por favor confirmar si se puede ofertar un solo equipo regulador de voltaje y velocidad o deben ser mandatoriamente independientes

answer: La mayoría de equipos no requieren desmontarse. Solo los necesarios conforme se indica en los pliegos.

description: Buenos dias, por favor confirmar si se deben desmontar los equipos regulador de velocidad, regulador de voltaje, relés de protección, etc., cables e instrumentos que se reemplazarán en los grupos 1 y 3.

answer: No solicitamos marcas en particular. El oferente debe hacer las propuestas de sus soluciones conforme a lo solicitado en las especificaciones técnicas de los pliegos.

description: buenos dias, confirmar si algún equipo se debe proveer de alguna marca específica porque los equipos de generación requieren que así lo sean, o en caso de no ser posible, confirmar si se aceptarán adaptaciones que cumplan la misma función

answer: La información detallada correspondiente a los tableros se encuentra en el documento EN-DG-DM-PLAYA-004, de especificaciones técnicas de equipos a utilizar en la implementación del sistema de control automático de la central hidroeléctrica, constante en los pliegos.

description: Buenos dias, por fvor confirmar si los tableros de los equipos regulador de velocidad, regulador de voltaje, PLC, RTU deben tener certificación NEMA o se aceptará tableros de provisión local que son tipo NEMA

answer: No se debe proveer este software. El informe documental de protecciones se entregara al oferente ganador.

description: Buenas tardes, por favor confirmar si se debe entregar el software de configuración de los relés de protección

answer: La configuración de los IEDs relés será efectuada por el contratista, tanto en la parte de funcionalidad como de comunicaciones y de  parámetros del protocolo de control conforme al objeto del contrato.

description: Buenos dias, por favor confirmar silos relés de configuración deberán ser configurados por el proveedor.

answer: Favor revisar los documentos anexos de especificaciones técnicas que se indican en el numeral 2.3.7 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS?, constante en el numeral 2.3 Sección II de las Condiciones particulares del pliego, específicamente el anexo: EN-DG-DM-PLAYA-004, que habla sobre las especificaciones técnicas de equipos a utilizar en la implementación del sistema de control automático de la central hidroeléctrica y el documento EN-DG-DM-PLAYA-007, que se refiere a las especificaciones técnicas del software y hardware para la implementación de la automatización.

description: Buenas tardes, por favor confirmar si se debe proveer la licencia de programación de PLC, RTU, panel de operador y las licencias de desarrollo y run time del SCADA

answer: Se cuenta con los archivos de configuración del IHM. Además las modificaciones se las deben hacer en sitio, siguiendo en lo posible la misma estrategia de programación y lo sugerido por el Administrador del Contrato.

description: Buenos dias, por favor confirmar si se proveerá el programa de la unidad 2 instalada actualmente para realizar la programación de las unidades 1 y 3 de forma similar y seguir la misma estrategia de programación

answer: Se cuenta con la disponibilidad suficiente para el manejo de todos los tags que se deriven de la integración del proyecto de automatización de los grupos 1 y 3, de la Central La Playa. En el caso de que el fabricante disponga de una versión actualizada, se deberá implementar el upgrade sobre la versión que dispone EMELNORTE, a cargo del contratista, sin que esto represente un valor adicional en el contrato.

description: Buenos días señores Comisión Técnica, por favor confirmar si el SCADA existente al que se debe integrar tiene la capacidad suficiente para todos los tags, caso contrario, indicar la cantidad que se deben proveer para hacer upgrade de la licencia existente.

answer: No solicitamos marcas en particular. El oferente debe hacer las propuestas de sus soluciones en base las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos.

description: Buenos días señores Comisión Técnica, favor enviar lista de marcas y proveedores aprobadas para los equipos regulador de voltaje, regulador de velocidad, PLC, RTU, SCADA, relés de protección e instrumentos

answer: No es obligatoria la visita.

name: GRETEK TECNOLOGIAS DE POTENCIA CIA. LTDA.

description: Debido a la situación actual de emergencia, en pliegos mencionan la obligatoriedad de hacer una visita técnica. Va ser requisito indispensable realizar dicha visita?

answer: Favor sujetarse al requerimiento establecido en los pliegos.

description: Para el ing. de supervisor de montaje, solicitan  Ingeniero electrónico en control, solicitamos que se pueda postular un Ing, Mecatronico con maestría en Automatización.

answer: En los pliegos de este proceso, se encuentra el documento EN-DG-DM-PLAYA-001, que habla sobre el Estado actual de equipos y sistemas de control de los grupos 1 y 3. Este documento y la información solicitada al detalle, lo encuentra desde la página 81 de los pliegos.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES ASOSEMBAR S.A

description: ES AUTOMATIZACIÓN, NO ES NI SINCRONISMO,NI TAMPOCO ES TRANSFERENCIA ELÉCTRICA, PARA LO CUAL ESTA HECHO EL PROYECTO?QUE TIPO DE GENERADORES ESTÁN EN LA ACTUALIDAD MODELO, MARCA, RPM, HP, VOLTAJE, HZ.

answer: Se acepta la solicitud, siempre y cuando cumplan con la experiencia mínima solicitada en el numeral 4.1 Personal técnico mínimo, constante en la Sección IV de las condiciones particulares de los pliegos.

description: En los ayudantes de Montaje, por favor indicar que se aceptaran tecnologos en Electrónica

answer: No, favor remitirse a lo solicitado en los pliegos.

description: En la experiencia mínima del Jefe de proyecto, solicitan "Experiencia en el diseño, construcción, supervisión de proyectos de Automatización y Control, Sistemas, SCADA, regulación de velocidad", según pliegos también solicitan AVRs, que es de la misma importancia de Regulador de velocidad. Solicitamos que también se considere experiencia  de instalación de AVRs en centrales Hidroeléctricas.

answer: En los PLIEGOS de este proceso de Cotización, en el capítuloI. CONDICIONES PARTICULARES DE COTIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS, en la SECCIÓN IV de  VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, en el numeral 4.2 Evaluación por puntaje, literal C de Experiencia Específica del Oferente, literal f, menciona: FAVOR REGIRSE AL ACTA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte,  Colombia y el Perú, por otra y la Ley. Por favor confirmar que se aceptara experiencia fuera del territorio ecuatoriano.

answer: No, favor remitirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Siendo el Objeto del proceso "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS GRUPOS 1 Y 3", los cuales incluyen reguladores de velocidad y AVRs, siendo de la misma importancia, solicitamos que también se acepte como experiencia especifica  la modernización de reguladores de voltaje en Centrales Hidroeléctricas.

answer: Si la solución ofertada cumple y se demuestra lo especificado conforme a las características técnicas de los pliegos descritos  en el documento EN-DG-DM-PLAYA-004 de especificaciones técnicas de equipos a utilizar en la implementación del sistema de control automático de la central hidroeléctrica, en su capítulo 4 sobre características del regulador de velocidad, en el numeral 4.7 que habla de los requisitos de funcionamiento como: control, estabilidad, estabilidad durante rechazo de carga, banda muera, frecuencia, estatismo permanente, tiempo muerto, la solución se dará por aceptada.

description: En las Características Técnicas del regulador de Velocidad, solicitan Plataforma PLC, Por favor confirmar que se acepte Reguladores de velocidad dedicados, por ser de ultima generación, presentar mayor robustez y cumplen con todo lo solicitado.

answer: Si entregará al oferente ganador.

description: Para la implementación de los sistemas de protección IEDs, Emelnorte deberá entregar el estudio de protecciones, favor confirmar si nuestra apreciación es correcta.

answer: Se dispone de un software de desarrollo SCADA que cuenta con la capacidad suficiente para el manejo de los nuevos tags que van a ser implementados en el proyecto de automatización de los grupos 1 y 3, los cuales deben ser integrados al sistema SCADA local de la Central La Playa.

description: En las especificaciones del concurso de indica que el nuevo sistema debe integrarse al sistema SCADA existente se entiende que Emelnorte tiene el software de desarrollo de este software y además cuenta con la suficiente capacidad de tags para integrar los nuevos grupos de generación a este sistema

answer: En el documento adjunto EN-DG-DM-PLAYA-007, de Especificaciones técnicas del software y hardware para la implementación de la automatización, en el literial 3.2 de Servicios Generales, menciona la reutilización del PLC SIEMENS S7-300,  para monitoreo de los medidores de energía, del cargador de baterías, del sensor de nivel de agua del tanque de carga, de algunos parámetros del transformador de potencia, de los interruptores, el estatus de las variables de los relés de protecciones, entre otros.También indica que se debe considerar equipamiento adicional, para monitorear los parámetros antes descritos, en la pantalla del operador.

description: El PLC S7300 que esta monitoreando las temperaturas de los grupos de generación 1 y 3 se mantiene..?

answer: La información que requiera y no conste en pliegos, se la puede tomar el día de la visita.El día de visita será el día 02 de julio de 2020 desde las 10:00 en la casa de máquinas de la central La Playa, ubicada en la provincia del Carchi, cantón Tulcán, parroquia González Suárez, a 10 minutos del centro de la ciudad, por la vía hacia el Hospital Dávila. El técnico a cargo es el Ing. Diego Luna, cuyo celular es 0994203483. Las visitas se harán de acuerdo al orden de llegada a la casa de máquinas, manteniendo los protocolos de seguridad vigentes.

description: Para los reguladores de velocidad de los grupos 1 y 3 marca Escher Wyss, es necesario conocer los tiempos de apertura y cierre de los alabes directrices y las presiones del sistema oleo hidráulico actual

answer: No, favor sujetarse al requerimiento establecido en los pliegos.

description: En los pliegos del proceso inciso 4.1.3 Personal técnico mínimo se indica que Jefe de proyectodebe tener el título de tercer nivel registrado en la SENESCYT  los cuales deben ser de título de ingeniero eléctrico, mecánico, electrónico. Tomado como base el objeto de este concurso y además este proyecto es multidisciplinario solicitamos que se acepten ingenieros de tercer nivel con especialización en Mantenimiento Industrial y Mecatrónico.

answer: Cantón Tulcán

description: en que canton se dara lla localia ???

description: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS GRUPOS 1 Y 3 DE LA CENTRAL LA PLAYA

ELSYSTEC S.A.

streetAddress: VASCO DE CONTRERAS AV. MAÑOSCA N35-251 BENALCAZAR

legalName: ELSYSTEC S.A.

SEIUS S.A.

streetAddress: AUTOPISTA RUMIÑAHUI OTTO AROZEMENA 41 CONOCOTO

legalName: SEIUS S.A.

streetAddress: FRANCISCO ROBLES AV. AMAZONAS 653 SANTA PRISCA

legalName: GRETEK TECNOLOGIAS DE POTENCIA CIA. LTDA.

ENSILECTRIC S.A.

streetAddress: MONACO JAPON E6-23 BENALCAZAR

legalName: ENSILECTRIC S.A.

FALCON CORPORACION INDUSTRIAL S.A.

streetAddress: MONACO PASAJE MONACO E6-77 EL BATAN

legalName: FALCON CORPORACION INDUSTRIAL S.A.

EDETEC-INGENIERIA CIA.LTDA.

region: TUNGURAHUA

locality: BAÑOS DE AGUA SANTA

streetAddress: AV. AMAZONAS OSCAR EFREN REYES S/N BAÑOS DE AGUA SANTA, CABECERA CANTONAL

legalName: EDETEC-INGENIERIA CIA.LTDA.

GRUPO SYG ZERO

streetAddress: EL TELEGRAFO EL NACIONAL E9-11 LA VICENTINA

legalName: GRUPO SYG ZERO


title: TRANSFORMADORES ELECTRICOS

description: SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 10 MVA – 34.5/69  KV PARA LA SUBESTACIÓN ALPACHACA DE EMELNORTE S.A.

description: TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO: TRANSFORMADORES DE POTENCIA, TRANSFORMADORES ELECTRICOS, CON AISLAMIENTO DE ACEITE, ETC.

title: COTBS-EENORTE-100-21-3243

status: active

answer: No. Los oferentes deberán cumplir la experiencia específica establecida en el numeral 4.1.4.2 de la sección IV de las condiciones particulares de los pliegos, en donde EMELNORTE requiere que los oferentes cumplan como experiencia específica lo siguiente: ?Suministro, montaje y puesta en marcha de transformadores de potencia igual o superior a 10 MVA y de voltaje igual o superior a 69/13.8 kV?.

description: Estimados Señores comision técnica, por favor confirmar si para el presente proceso se podrá considerar experiencia en montaje de transformadores de potencia como experiencia específica

answer: No. Los oferentes deberán cumplir la experiencia específica establecida en el numeral 4.1.4.2 de la sección IV de las condiciones particulares de los pliegos en donde EMELNORTE requiere que los oferentes cumplan como experiencia específica lo siguiente: ?Suministro, montaje y puesta en marcha de transformadores de potencia igual o superior a 10 MVA y de voltaje igual o superior a 69/13.8 kV?.

description: Señores miembros de la comisión técnica, favor confirmar si se aceptará como experiencia específica el montaje e instalación de equipos inteligentes en los transformadores de subestaciones

answer: No. Los oferentes deberán cumplir la experiencia específica establecida en el numeral 4.1.4.2 de la sección IV de las condiciones particulares de los pliegos en donde EMELNORTE requiere que los oferentes cumplan como experiencia específica lo siguiente: ?Suministro, montaje y puesta en marcha de transformadores de potencia igual o superior a 10 MVA y de voltaje igual o superior a 69/13.8 kV?.

description: ESTIMADOS SEÑORES COMISIÓN TÉCNICA, FAVOR CONFIRMAR SI ES VÁLIDA EXPERIENCIA EN FISCALIZACION EN CONTRATOS DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA.

answer: Favor observar lo dispuesto en el numeral 5.11 Eficiencia de las especificaciones técnicas del proceso, en donde se establece la eficiencia del transformador de potencia y se indica claramente que el oferente deberá adjuntar como parte de su oferta el cálculo de las pérdidas en vacío y cobre al igual que la eficiencia. ARCHIVO ESPECIFICACIONES TECNICAS

description: Estimados favor definir los valores para el transformador de potencia de pérdidas en vacío y pérdidas en cobre, pues de esto depende el precio final. con esto todos los oferentes estarán al mismo nivel de pérdidas y precio. Con la fluctuación del precio del cobre una variación pequeña de pérdidas puede variar muchísimo el precio. Caso contrario se pide que se defina la eficiencia a 10 MVA y PF=1.0.

answer: EMELNORTE requiere el suministro de dos termómetros de devanados, uno para alta tensión 69 kV y otro para media tensión 34.5 kV, conforme lo establecido en el ítem 9.10 del FORMULARIO DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS DTG del transformador de potencia, constante en el numeral 2.3.8 Especificaciones técnicas, Sección II de las condiciones particulares del pliego.

description: Estimados favor para el transformador de potencia se requiere termómetro de devanados en el primario y secundario?

answer: Favor remitirse a la aclaración 1, del literal A del Acta de Aclaraciones y Respuestas.

description: Estimados favor para el transformador de potencia se consulta si se puede omitir el manómetro sin contactos ya que al ser tipo tanque compensador no aplicaría este equipo ?

answer: El principio de funcionamiento del secador de aire libre de mantenimiento para el transformador de potencia, podrá ser por presión o temperatura, siempre y cuando se garantice el normal funcionamiento del equipo.

description: Estimados favor para el transformador de potencia se requiere su respuesta si para el secador de aire se requiere el principio de presión altitud o de temperatura para su funcionamiento?

answer: Únicamente los bushings del lado de 69 kV serán tipo condensador y tendrán derivaciones al exterior para pruebas y su propia placa característica indicando el valor original de Capacitancia y Factor de Potencia, conforme lo establecido en el numeral 5.4 de las especificaciones técnicas del transformador de potencia. Por tanto, los bushings a nivel de 34.5 kV no necesariamente deberán ser de tipo condensador. ARCHIVO ESPECIFICACIONES TECNICAS

description: Estimados es factible que para los bushing de 34.5 kV se omitan los bushing  con tap capacitivo? Debido a que este tipo de bushing porcelana son sólidos y no capacitivos, favor su OK?

answer: No. Únicamente se requiere tres pararrayos de 60 kV tipo estación, ubicados junto a cada bushing de alta tensión. Cada pararrayo vendrá con contador de descarga.

description: Estimados se requieren pararrayos en el lado de 34.5 kV?

answer: Si. Los oferentes presentarán con sus propuestas una descripción de su organización, prácticas y controles en estas materias y detallarán la aplicación particular que proponen a EMELNORTE en el caso de resultar adjudicados, incluyendo la información de la organización y el personal previsto, conforme lo establecido en el numeral 3 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD, GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS de las Especificaciones Técnicas Generales ETG que forman parte de los pliegos del proceso. ARCHIVO ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES ETG

name: GAS TURBINES SERVICES DEL ECUADOR S.A. TURBIECSA

description: Estimados señores de la comisión técnica por favor confirmar que para la presentación de la oferta se debe de adjuntar una descripción de nuestra organización, prácticas y controles en estas materias, de acuerdo a lo descrito en el item 3. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD, GESTION Y CONTROL DE RIESGOS del archivo DTG

answer: El oferente adjudicado, presentará al inicio de la etapa contractual el documento que contenga las prácticas de QA-QC y Control de riesgos SSA, las cuales se aplicarán durante la ejecución del contrato.

description: Estimados por favor confirmar si la presentación del Sistema de Gestión de Calidad QA-QC y Control de Riesgos debe ser presentada por el oferente adjudicado o en la etapa inicial junto con la Oferta, en el caso de la formación de consorcio como se debería proceder.

answer: Dentro del costo del transformador de potencia estará considerado el gasto de estadía y viaje de dos 2 técnicos delegados de EMELNORTE para que atestigüen las pruebas en fábrica, de este equipo. El Contratista deberá permitir esta inspección y será responsable de notificar con la debida anticipación, la fecha y el lugar donde se realizarán estas pruebas de rutina, para la debida planificación de los traslados, conforme lo establecido en el numeral 2.3.3.5.1 de la sección II de las Condiciones Particulares de los pliegos del proceso.

description: Estimados señores de la comisión técnica por favor confirmar que para la realización de las pruebas FAT EMELNORTE designará algún representante para la supervisión de estas pruebas en la fábrica del proveedor de transformadores de potencia, de ser este el caso confirmar también que cualquier gasto derivado de lo antes expuesto será asumido por la contratante.

answer: Los planes de pruebas FAT y SAT deberán ser presentados durante la etapa contractual, por parte del oferente adjudicado al Administrador del Contrato para su aprobación.

description: Estimados por favor confirmar si se debe presentar junto con la oferta el plan de pruebas en fábrica y en campo FAT y SAT o este plan lo debe presentar el oferente adjudicado

answer: Los oferentes deberán presentar una garantía técnica con vigencia de tres 3 años contados a partir de la firma del acta entrega-recepción definitiva, que prevea la reparación o reemplazo de los equipos considerados en este proceso sin costo para EMELNORTE S.A., en caso de que se produzca falla o mal funcionamiento de los mismos por defectos de fabricación, conforme lo establecido en el numeral 2.3.3.3 de la sección II de las Condiciones Particulares de los pliegos del proceso.

description: Estimados por favor confirmar el tiempo de Garantía Técnica requerida para este proceso.

answer: El transformador será fabricado con vigas de perfil de acero, soldadas al fondo del tanque y adecuada para montar ruedas de pestaña, desmontables durante el transporte, para mover al transformador en cualquier dirección sobre rieles de acero, formando rutas a 90 entre sí. Tendrá cuatro puntos de aplicación para gatos, lo suficientemente fuertes para elevar al transformador completamente ensamblado y lleno de aceite. Se proveerá con rieles, ruedas, pernos de anclaje u otro medio de sujeción del transformador a la fundación, conforme lo establecido en el numeral 5.1 de las Especificaciones Técnicas del Transformador de Potencia. ARCHIVO ESPECIFICACIONES TECNICAS

description: Estimados por favor confirmar que el transformador debe estar provisto de ruedas para la instalación en la base existente y que esta base ya cuenta con rieles adecuadas.

answer: Si, el monitor inteligente corresponde al controlador y concentrador de señales del transformador de potencia, conforme lo establecido en el ítem 8.2 del formulario DTG del transformador de potencia.

description: Estimados por favor confirmar que el ?controlador y concentrador de señales? descrito en el item 5.12 Accesorios, del archivo Especificaciones Técnicas se refiere al item 5.12.2 Monitor inteligente del transformador.

answer: Favor observar lo dispuesto en el numeral 5.11 Eficiencia de las especificaciones técnicas del proceso, en donde se establece la eficiencia del transformador de potencia y se indica claramente que el oferente deberá adjuntar como parte de su oferta el cálculo de las pérdidas en vacío y cobre al igual que la eficiencia. ARCHIVO ESPECIFICACIONES TECNICAS

description: Estimados por favor confirmar que en la etapa inicial de presentación de la oferta se debe de adjuntar los cálculos de pérdidas en vacío y cobre al igual que la eficiencia, o estos cálculos lo debe presentar el oferente adjudicado.

answer: El diseño del transformador deberá adaptarse a las dimensiones de la base existente en la subestación Alpachaca, mismas que son: 2.9 m x 2.9 m.

description: Estimados por favor confirmar si se debe contemplar la readecuación de la base actual, y adicional detallar las dimensiones de la misma a fin de efectuar un diseño del Transformador de Potencia que se acople a la base existente.

answer: La diligencia procesal de apertura de ofertas se la realizará de la manera prevista en a numeral cuatro de la Sección I Convocatoria de las condiciones particulares del pliego: El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A. EMELNORTE S.A. ubicada en la ciudad de Ibarra, en la calle Grijalva 6-54 y Olmedo.Y paralelamente de acuerdo a lo señalado en la metodología establecida en el numeral 1.3 de la Sección I de las Condiciones general del pliego que indica: El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria.7De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión Técnica o por la máxima autoridad o su delegado de ser el casoEn ese sentido el acto de apertura de ofertas será presencial.

description: Estimada comisión técnica, favor su ayuda en el caso de apertura de sobres por medio de correo como se va a proceder con el mismo, se nos enviará un Link con acceso al zoom o como será la manera para el tema de apertura de ofertas digitales

answer: Los oferentes deberán presentar una garantía técnica con vigencia de tres 3 años contados a partir de la firma del acta entrega-recepción definitiva, que prevea la reparación o reemplazo de los equipos considerados en este proceso sin costo para EMELNORTE S.A., en caso de que se produzca falla o mal funcionamiento de los mismos por defectos de fabricación, conforme lo establecido en el numeral 2.3.3.3 de la sección II de las Condiciones Particulares de los pliegos del proceso.

description: Estimada comisión técnica, con referente a la cobertura de la garantía técnica, cuál es el plazo en meses a presentar?

answer: El presente proceso de contratación corresponde a una cotización de bienes y servicios, por ende, los oferentes para presentar sus propuestas, deberán observar y considerar el pliego oficial de proceso que se encuentra publicado en el SOCE, y con especial énfasis al componente III formularios de los pliegos.

description: Estimada comisión técnica, el equipo mínimo, personal técnico mínimo requerido y experiencia del personal técnico y metodología serán cubiertos con el FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL según Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2019-00100, de 04 de julio de 2019 Artículo 3 numeral 3.3., mismo que será verificado en la evaluación de requisitos mínimos de la oferta, como parte integral de la oferta?

answer: El oferente deberá determinar el tonelaje de la grúa a utilizar de acuerdo a las dimensiones y pesos del equipo ofertado.

description: Estimada comisión técnica, favor su ayuda con el tonelaje de la grúa para el equipo mínimo solicitado

answer: Todo el contenido de los términos de referencia TDRs, se encuentra incluido dentro de los pliegos oficiales con las respectivas especificaciones técnicas que rigen el proceso por tanto, no es necesario entregar este documento.

description: Estimada comisión técnica, en el archivo de ESPECIFICACIONES TECNICAS ETG en el literal 4.2  Término de referencia, hace énfasis a los TDR pero en los documentos adjuntos no está el archivo indicado, favor su ayuda adjuntando el archivo TDR

answer: El oferente deberá cumplir lo establecido en los ítems 1.14 y 1.15 del Formulario de Datos Técnicos Garantizados del Transformador de potencia en donde se solicita:Ítem 1.14 – Identificar el laboratorio acreditado donde se realizará las pruebas FAT.Ítem 1.15 - Adjuntar el certificado y/o resolución que acredite que el laboratorio donde se ejecutarán las pruebas cumple la norma ISO 17025.De acuerdo a lo requerido por EMELNORTE en el numeral 6.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN FÁBRICA FAT - TIPO Y DE RUTINA de las especificaciones técnicas del transformador de potencia se deberá cumplir lo siguiente: ?El oferente deberá realizar todas las pruebas al Transformador de Potencia ofertado en un laboratorio debidamente acreditado, para ello deberá adjuntar a su propuesta técnica los certificados y/o resoluciones que evidencien dicha condición de acuerdo a ISO/IEC 17025. FAVOR REMITIRSE AL ACTA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES TEXTO COMPLETO

description: Estimados para el tema de las pruebas FAT solicitamos que estas sean realizadas en el Laboratorio del Fabricante de Transformadores bajo los estándares de la norma IEC  y de esta forma garantizan los resultados de las pruebas sin necesidad que sea un Laboratorio acreditado de acuerdo ISO/IEC 17025.

answer: El transformador de potencia existente, que ya cumplió su vida útil, deberá ser ubicado en el patio adoquinado adjunto al patio de maniobras de la subestación Alpachaca en coordinación con el Administrador del Contrato, conforme lo establecido en el numeral 2.3.3.2 DESMONTAJE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE 10 MVA – 34.5/69 kV EXISTENTE de la sección II de las Condiciones Particulares de los Pliegos del proceso por tanto, no es necesario realizar transporte o movilización de este equipo fuera de la subestación Alpachaca.

description: Estimados de acuerdo a los pliegos parte del alcance es el desmontaje del transformador actual que se va a reemplazar por cumplir con el tiempo de su vida útil, por favor aclarar si se debe de realizar algún transporte/movilización fuera de la subestación e indicar el punto de entrega exacto.

answer: Los oferentes interesados podrán realizar una visita al sitio del proyecto para verificar el alcance propuesto, determinar las facilidades y dificultades de carácter técnico, logístico y transporte, conforme lo establecido en el numeral 2.3.3.3 de la sección II de las Condiciones Particulares de los Pliegos del proceso. La visita técnica para los oferentes interesados, se realizará el día lunes 25 de octubre de 2021 a las 09H00. Los oferentes acudirán a las oficinas del Dpto. de Subestaciones y LST ubicadas en la calle Borrero 8-73 y Chica Narváez de la ciudad de Ibarra.

description: Estimados por favor solicitamos se coordine una visita en sitio a fin de evaluar los trabajos a realizar para este proceso.

answer: Favor remitirse a la aclaración 4, del literal A del Acta de Aclaraciones y Respuestas.

description: Estimados por favor aclarar si en el alcance de este proceso se contempla la integración al Scada del transformador de potencia a suministrar.

answer: No se aceptará el título de Ingeniero en Electricidad Especialidad: Electrónica y Automatización Industrial para Jefe de Proyecto del presente proceso, ya que en el numeral 4.1.3 de la sección IV de las Condiciones Particulares de los pliegos, se establecen los títulos académicos que podrá presentar el Jefe de Proyecto, siendo estos: Ingeniero Eléctrico, Ingeniero en Electricidad especialización Potencia o Ingeniero Electromecánico.

description: Estimados entendemos que para jefe de proyecto el título de Ingeniero en Electricidad Especialidad: Electrónica y Automatización Industrial es aceptada porque se trata de un profesional a fin al actual proceso.

answer: Todo el contenido de los términos de referencia TDRs, se encuentra incluido dentro de los pliegos oficiales con las respectivas especificaciones técnicas que rigen el proceso por tanto, no es necesario entregar este documento.

description: Estimados por favor adjuntar el documento TDR que mencionan en las ETG literal 4.2.

answer: No. Los oferentes deberán cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 5.12.1 de las especificaciones técnicas, referentes al equipo digital para detección de gases en aceite. ARCHIVO ESPECIFICACIONES TECNICAS

description: . Con relación al equipo digital para detección de gases en aceite, las especificaciones técnicas indican que además del hidrógeno y la humedad, se debe suministrar mediciones de temperatura del aceite.  Considerando que se va a monitorear la temperatura del aceite a través de los sensores por fibra óptica temperatura superior e inferior además de la medición del termómetro análogo para aceite OTI el cual puede ser suministrado con salida PT100 o 4-20mA, y que la opción de medir la temperatura del aceite en los monitores de gases no es nativa del equipo, sino que se requiere de dispositivos externos, en muchos casos del tipo magnético los cuales ofrecen una medida indirecta comedidamente se solicita que esta función sea opcional

answer: No. Los oferentes deberán cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 5.12.1 de las especificaciones técnicas, referentes al equipo digital para detección de gases en aceite. ARCHIVO ESPECIFICACIONES TECNICAS

description: Con relación al equipo digital para detección de gases en aceite, considerando que este se deberá integrar al monitor inteligente del transformador, comedidamente se solicita aceptar equipos para monitoreo de gases con puerto RS485 y protocolo de comunicación Modbus con lo cual es posible realizar la integración al monitor inteligente del transformador, ya que este último será el que se comunique a través de puerto Ethernet y protocolo IEC 61850 al SCADA de EMELNORTE y que el suministro de cualquier otro puerto o protocolo de comunicación sea considerado como opcional.

answer: Favor remitirse a la aclaración 5, del literal A del Acta de Aclaraciones y Respuestas.

description: Con relación a los ACCESORIOS indicados en las especificaciones técnicas.   Considerando que el sistema de enfriamiento del transformador es sólo ONAN, favor aclarar que los contactos no serán utilizados para arranque de motores de ventiladores ni alarma en segunda etapa de refrigeración.

answer: EMELNORTE requiere el suministro de dos termómetros de devanados, uno para alta tensión 69 kV y otro para media tensión 34.5 kV, conforme lo establecido en el ítem 9.10 del FORMULARIO DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS DTG del transformador de potencia.

description: Favor confirmar si se requieren de uno o dos indicadores análogos de temperatura para devanados con sus respectivos transformadores de corriente tipo bushing para imagen térmica.

answer: El oferente deberá sujetarse a la especificación técnica establecida en el ítem 1.7 del formulario DTG del transformador de potencia, en donde se establece que el grupo de conexión es ?Yn0yn0?, cuyo contenido forma parte de la Sección II especificaciones técnicas, de las condiciones particulares del pliego.

description: Con relación al grupo de conexión indicado en el formulario de datos técnicos garantizados, comedidamente solicitamos aclarar el grupo solicitado, ya que consideramos que debería ser YNyn0.

answer: No. Los oferentes deberán cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 5.12.1 de las especificaciones técnicas, referentes al equipo digital para detección de gases en aceite. ARCHIVO ESPECIFICACIONES TECNICAS

description: Con relación al equipo digital para detección de gases en aceite, considerando que este se deberá integrar al monitor inteligente del transformador, comedidamente se solicita aceptar que la sincronización de la información del equipo a través de red sea la realizada por el monitor inteligente del transformador, ya que este último será el que se comunique a través de puerto Ethernet y protocolo IEC 61850 al SCADA de EMELNORTE

answer: 1. Elimínese el ítem 9.12 del Formulario de Datos Técnicos Garantizados del transformador de potencia DTG, referente al requerimiento de ?Manómetro?. Se deberá considerar el formulario modificado de DTG en donde se considera la eliminación del ítem 9.12.

description: ACLARACION

answer: 2. Inclúyase dentro del Formulario de Datos Técnicos Garantizados del transformador de potencia DTG, el ítem 9.27.10 referente al suministro de un ?Secador de aire libre de mantenimiento?. Se deberá considerar el formulario modificado de DTG en donde se considera la eliminación del ítem 9.12.3. Se adjunta el nuevo Formulario DTG del Transformador de Potencia para conocimiento de todos los oferentes, en base del cual se deberá presentar su propuesta técnica.

description: ACLARACION

answer: 4. El oferente deberá realizar la integración del equipo digital para detección de gases en aceite, del monitor inteligente del transformador y del secador de aire libre de mantenimiento a la RTU Saitel existente en la subestación, para lo cual, durante la etapa de ejecución del proyecto, presentará la ingeniería de detalle correspondiente para la aprobación por parte de EMELNORTE.

description: ACLARACION

answer: 5. Remplácese el contenido del numeral 5.12 ACCESORIOS de las Especificaciones técnicas del transformador de potencia, que en su parte pertinente expresa: ??ARCHIVO ESPECIFICACIONES TECNICAS? Contacto 1: Alarma por exceso de temperatura y arranque de motores de ventiladores.? Contacto 2: Alarma por excedo de temperatura en segunda etapa de refrigeración.? Contacto 3: Disparo por exceso de temperatura.? Contacto 4: Reserva??Por el siguiente texto: ??? Contacto 1: Alarma por exceso de temperatura.? Contacto 2: Disparo por exceso de temperatura.? Contacto 3: Reserva.? Contacto 4: Reserva??

description: ACLARACION

answer: Estimado EMELNORTEEn el presente se da respuesta a la convalidación de errores solicitada

description: Estimados COFEKA CIA. LTDA.: Aclararsi las pruebas en fábrica FAT del transformador de potencia ?Zhejiang Jiangshan Transformer CO. LTD. JSB? ofertado, serán realizadas en el laboratorio deCHINA ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE CEPRI, conforme lo anunciado en el ítem 1.14 del Formulario DTG que presenta en su oferta.

mainProcurementCategory: goods

COFEKA CIA. LTDA.

streetAddress: AVE. PRINCIPAL LOTIZACION INMACONSA JUNTO A PLASTICOS DEL LITORAL MZ 28 SOLAR 3 PASCUALES

legalName: COFEKA CIA. LTDA.

ECUATRAN SA

locality: AMBATO

streetAddress: VIA A GUARANDA KM 7 1/2 BERNARDINO ECHEVERRIA SN Y VENEZUELA A 600 METROS DEL ESTADIO CENTRAL S/N SANTA ROSA

legalName: ECUATRAN SA


description: GASOLINA EXTRA

description: GASOLINA EXTRA

description: GASOLINA PARA AUTOMOTORES

description: CUMPLE CON REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA EMPRESA

title: GASOLINA PARA MOTORES, INCLUSO GASOLINA DE AVIACION

description: GASOLINA EXTRA

description: GASOLINA EXTRA

description: GASOLINA PARA AUTOMOTORES

title: COTBS-EENORTE-120-21-3243

description: CONTRATACION DE LA PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE IBARRA

LUNA ACOSTA MIRNA MARIANNELA

streetAddress: AV. MARIANO ACOSTA MANUELA CAÑIZAREZ 29-52 SAN FRANCISCO

legalName: LUNA ACOSTA MIRNA MARIANNELA