description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

description: CONFORME A LOS ARGUMENTOS QUE CONSTAN EN LA RESOLUCION MOTIVADA DE ADJUDICACION DEL PRESENTE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA.

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

title: SIE-EEASA-005-2021-3233

answer: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 268 de la codificación de resoluciones del SERCOP que señala ?La Comisión Técnica o el funcionario delegado para llevar adelante el procedimiento, en un término mínimo de tres 3 días y máximo de seis 6 días contado a partir de la fecha límite para recibir las preguntas, emitirá las respuestas o aclaraciones a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, las cuales podrán modificar el pliego, siempre que estas modificaciones no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial? se atiende favorablemente esta pregunta, ampliando el plazo para la entrega de materiales a 80 días calendario, a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.

description: Solicitamos que el plazo de ejecución se extienda a 100 días, debido a que los materiales son de importación y el proceso de fabricación y posterior transporte toma como mínimo tres meses.

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas y en el caso de los reportes de ensayos solicitados deberán ser presentados por la firma que resulte favorecida con la adjudicación del presente procedimiento de contratación  hasta 15 días calendario posteriores a partir del día siguiente de fecha de suscripción del contrato.

description: Solicitamos que los certificados de conformidad sean presentados solo por la empresa adjudicada en vista que para conseguir dichos certificados, trámite toma alrededor de 2 semanas días, sin contar procesos adicionales..

answer: Lo manifestado en el párrafo anterior, no se endiente si se trata de una pregunta o aclaratoria realizada a criterio de uno de los potenciales oferentes, sin embargo respecto a la declaración del VAE, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la codificación de resoluciones del SERCOP es responsabilidad del oferente declarar el valor agregado ecuatoriano de la oferta, mientras que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 77 de la misma codificación de resoluciones la entidad contratante de oficio o a petición de parte, podrán verificar únicamente la existencia de una línea de producción, transformación, taller, fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano, propiedad del oferente, que acredite y demuestre la producción de los bienes ofertados dentro del procedimiento de contratación pública.

description: ACLARACION: AL PRESENTAR LAS OFERTAS TODOS LOS OFERENTES ESTAMOS OBLIGADOS A LLENAR EL FORMULARIO 1.10 DECLARACION DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO, EN ETE FORMULARIO LOS OFERENTES ESTAN OBLIGADOS A DELCARAR "SI" EN CASO DE SER INTERMEDIARIO IMPORTADOR DIRECTO, DISTRIBUIDOR O COMERCIANTE DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA Y "NO" EN CASO DE QUE EL OFERENTE SEA PRODUCTOR DE LOS BIENES QUE OFERTA.EN CASO DE DECLARAR "NO", EL OFERENTE ESTA EN LA OBLIGACION DE PROBAR LA EXISTENCIA DE UNA LINEA DE PRODUCCION, TRANSFORMACION, TALLER, FABRICA O INDUSTRIA DENTRO DEL TERRITORIO ECUATORIANO, PROPIEDAD DEL OFERENTE QUE ACREDITE Y DEMUESTRE LA PRODUCCION DE LOS BIENES OFERTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA.EN EL FORMULARIO 1.10 LOS OFERENTES DECLARAN BAJO JURAMENTO Y EN PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES QUE CONLLEVAN FALTAR A LA VERDAD

answer: El presente procedimiento de contratación tiene un ámbito de carácter nacional, por lo tanto el sistema informático del SERCOP replica directamente la convocatoria para la presentación de ofertas a los proveedores registrados y habilitados en el RUP  a nivel nacional.Cabe indicar que el objeto del proceso SIE-EEASA-005-2021 generado en las oficina matriz de Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. ubicada en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua y publicado en el portal del SERCOP contempla la adquisición de material eléctrico para líneas soterradas de distribución de energía eléctrica en medio y bajo voltaje, por lo tanto y de acuerdo a lo dispuesto en el literal quinto de las Disposiciones Generales de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se tomará en consideración lo allí dispuesto y que textualmente señala: ?En los procesos de contratación pública para la compra, adquisición o VER ACTA ...

description: Buenas tardes, este proceso está sujeto a la Ley Amazónica. Gracias por responder.

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que la chaqueta sellante contraíble en frío y el adaptador para la pantalla no son incluyentes y que por el momento la EEASA no dispone de fotografías de este tipo de material.

description: ESTIMADOS PARA EL ITEM #15  CODO FUSIBLE MAS FUSIBLE LIMITADOR 15KV, 200A. CONECTOR FUSIBLE TIPO ELBOW CODO PARA 200A, SISTEMA DE VOLTAJE CLASE 15KV PARA CONDUCTOR DE 2/0 AWG  EN LOS PUNTOS 5.7 Y 6.7 RESPECTIVAMENTE SE SOLICITA CHAQUETA SELLANTE CONTRAÍBLE EN FRIO CON ADAPTADOR PARA LAPANTALLA DEL CABLE. PODRÍAN POR FAVOR INDICAR UNA IMAGEN REFERENCIAL DE ESTE ACCESORIO SOLICITADO YA QUE A NUESTRO ENTENDER LA CHAQUETA SELLANTE CONTRAÍBLE EN FRIO ES UNA COSA Y EL ADAPTADOR PARA LA PANTALLA ES OTRA, Y ADEMÁS SON EXCLUYENTES.

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que la chaqueta sellante contraíble en frío y el adaptador para la pantalla no son incluyentes y que por el momento la EEASA no dispone de fotografías de este tipo de material.

description: ESTIMADOS PARA EL ITEM #16 CODO FUSIBLE MAS FUSIBLE LIMITADOR 15KV, 200A. CONECTOR FUSIBLE TIPO ELBOW CODO PARA 200A, SISTEMA DE VOLTAJE CLASE 15KV PARA CONDUCTOR DE 1/0 AWG EN LOS PUNTOS 5.7 Y 6.7 RESPECTIVAMENTE SE SOLICITA CHAQUETA SELLANTE CONTRAÍBLE EN FRIO CON ADAPTADOR PARA LAPANTALLA DEL CABLE. PODRÍAN POR FAVOR INDICAR UNA IMAGEN REFERENCIAL DE ESTE ACCESORIO SOLICITADO YA QUE A NUESTRO ENTENDER LA CHAQUETA SELLANTE CONTRAÍBLE EN FRIO ES UNA COSA Y EL ADAPTADOR PARA LA PANTALLA ES OTRA, Y ADEMÁS SON EXCLUYENTES.

answer: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 268 de la codificación de resoluciones del SERCOP que señala: ?La Comisión Técnica o el funcionario delegado para llevar adelante el procedimiento, en un término mínimo de tres 3 días y máximo de seis 6 días contado a partir de la fecha límite para recibir las preguntas, emitirá las respuestas o aclaraciones a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, las cuales podrán modificar el pliego, siempre que estas modificaciones no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial?, se atiende favorablemente esta pregunta, ampliando el plazo para la entrega de materiales a 80 días calendario, a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.

description: Estimados favor considerar ampliar el plazo de entrega a 90 días

answer: En atención a esta consulta, se notifica a los potenciales oferentes que de acuerdo a lo dispuesto en el ítem 6 y el ítem 7 del anexo No. 2 al pliego del presente proceso se determina que son 4 y 7 unidades respectivamente, sin embargo y dentro de esta etapa del proceso se sube el Anexo No. 1 modificado el numeral 5 para los ítems 6 y 7.

description: Señores: En el item 6&7, en la especificación técnica 5, se pide el calibre de conducotr a empalmar se piden cantidades 120 para 250 MCM, 21 para 2/0 AWG, 66 para 2 AWG. Favor confirmar cuáles son las cantidades y calibre requeridos?

answer: En atención a esta consulta, se notifica a los potenciales oferentes que de acuerdo a lo dispuesto en el ítem 8 del anexo No. 2 al pliego del presente proceso se determina que son 60 unidades respectivamente, sin embargo y dentro de esta etapa del proceso se sube el Anexo No. 1 modificado el numeral 8 para el ítem 8.

description: Eñores comision tecnica, En el item 8, en la especificacion tecnica 8 piden 250, 4/0, 2/0, 2, favor confirmar que calibre es el requerido

answer: En atención a esta consulta, se notifica a los potenciales oferentes que el conector a alojar en el empalme tipo gel es el que solicita en los ítem 2 y 3 de del anexo No. 2 del presente proceso, sin embargo adicionalmente y dentro de esta etapa se sube el Anexo No. 1 modificado el numeral 11 para el ítem 9.

description: En el item 9, en la especificacion tecnica 11, favor aclarar el requerimiento en base al  conector compresion tipo H

answer: Se notifica a los potenciales oferentes que en el presente proceso de contratación pública no es obligatoria la presentación de muestras para ninguno de los ítemes objeto del procedimiento.

description: Estimados, en ciertos item, indican no requieren muestras. En todos los items solicitados, no se requiere muestra?

answer: Los fusibles limitadores de corriente a alojarse en los conectores tipo codo, son de 45 y 20 amperios.

description: Estimados señores: en item 15, Cuál es el fusible requerido para el conductor 1/0 AWG [150 A]?  Cuál es el fusible requerido para el conductor 2/0 AWG [180 A]? Que capacidad de fusible es el solicitado para cada tipo de codo fusible 200A?

answer: Por favor regirse  a las especificaciones técnicas solicitadas en el presente proceso.

description: Estimados, en el ítem 1, barras de derivación de bajo voltaje, solicitamos se acepte el material de aislamiento en polipropileno duro de alto impacto, resistente a contaminantes, hongos, rayos UV ácidos y ozono. ya que este material presenta las mismas y mejores características al solicitado en los pliegos

answer: Respecto a esta consulta se notifica a los potenciales oferentes que deberán ceñirse a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego y documentos anexos del presente proceso de contratación.

description: Estimados por favor en el ítem 1, barras de derivación en bajo voltaje se solicita que el sellante sea flood seal, sin embargo esta característica se puede mejorar con el uso de sellante en Gel elastómero de silicona por lo que solicitamos se acepte este tipo de sellante también

answer: Respecto a esta consulta se notifica a los potenciales oferentes que deberán ceñirse a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego y documentos anexos del presente proceso de contratación

description: Estimados, en el ítem 1, barras de derivación de bajo voltaje se solicita un inhibidor de oxido en los huecos de las barras, sin embargo el inhibidor de oxido se utiliza cuando existe una corrosión galvánica, por lo que si se tiene un sello hermético en Gel no existe tal corrosión ya que no hay conductor electrónico es decir no hay contaminación por lo que no se necesitaría el uso de un inhibidor de oxido, favor aceptar esta recomendación

answer: No, el conector es de compresión

description: Estimados en los ítem 6-7, se puede ofertar con conector mecánico, que cumple y supera las características de conector de compresión, adicional el conector mecánico es de fácil instalación sin ninguna herramienta especial, se lo puede instalar con una racha

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que los conectores para los empalmes tipo gel, no están incluidos en los ítems indicados.

description: Estimados en los ítems 9-10 Kit de empalmes tipo gel para BV, el mismo debe incluir conector?

answer: ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: ANEXO No. 1 AL PLIEGO DEL PRESENTE PROCESO

description: ACLARACION

description: Oferente 1.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-005-2021 se determina que NO es necesario proceder a su convalidación de errores.

answer: Buenos días EstimadosAtendiendo a su solicitud de convalidación adjuntamos los documentos con firma electrónica por separado de los documentos soportes que no requieren de la misma.

description: MUY IMPORTANTE.- OFERENTE 1.- Favor no considerar la primera respuesta en esta parte del proceso. y proceder a la convalidación de oferta de acuerdo a los términos que constan en el oficio adjunto.

answer: Buenos días EstimadosAtendiendo a su solicitud de convalidación adjuntamos los documentos con firma electrónica por separado de los documentos soportes que no requieren de la misma. - Los archivos fueron cargados en la anterior solicitud.

description: MUY IMPORTANTE.- Debido a intermitencia del sistema, se sube en esta parte el oficio mediente el cual se solicita la convalidación de oferta.

description: Oferente 2.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-005-2021 se determina que NO es necesario proceder a su convalidación de errores.

description: Oferente 5.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-005-2021 se determina que NO es necesario proceder a su convalidación de errores.

answer: SE PROCEDE CON CARGA DE OFERTA ACTUALIZADA EN UN SOLO ARCHIVO PDF, A EXCEPCIÓN DE LOS ANEXOS Nos. 1 Y 2 QUE SON CARGADOS AL SISTEMA EN FORMA INDEPENDIENTE. ADICIONAL SE ENVÍA LOS 3 ARCHIVOS AL CORREO rrios@eeasa.com.ec CON COPIA A ofertas.eeasa@gmail.com.

description: Oferente 3.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-005-2021 se determina que es necesario proceder a su convalidación de errores.

answer: SE PROCEDE CON CARGA DE OFERTA ACTUALIZADA EN UN SOLO ARCHIVO PDF, A EXCEPCIÓN DE LOS ANEXOS Nos. 1 Y 2 QUE SON CARGADOS AL SISTEMA EN FORMA INDEPENDIENTE. ADICIONAL SE ENVÍA LOS 3 ARCHIVOS AL CORREO rrios@eeasa.com.ec CON COPIA A ofertas.eeasa@gmail.com.

description: Oferente 3.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-005-2021 se determina que es necesario proceder a su convalidación de errores conforme a los términos referenciados en el documento adjunto.

description: De acuerdo a lo dispuesto en el capítulo VI Formas y Recepción de Ofertas del oficio circular SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, se determina que la Entidad Contratante deberá indicar en la correspondiente sección del pliego del procedimiento, la forma de entrega de ofertas que se deberá efectuar indicando, en esta forma  de entrega, el correo institucional en el cual se receptarán las ofertas y sus convalidaciones, para lo cual el oferente presentará su oferta conforme a lo determinado en el pliego del procedimiento.Tal como consta en el numeral 7 de otros parámetros resueltos por la entidad según el pliego del proceso SIE-EEASA-005-2021, se dispuso que las ofertas en formato digital sean enviadas a las siguientes direcciones electrónicas rrios@eeasa.com.ec y ofertas.eeasa@gmail.com, lo cual en el presente caso no se cumplió.

description: Así mismo y en atención a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 158 de la Codificación de Resoluciones del SERCOP, se determina que al incurrir en la omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en el pliego, no se solicitará convalidación de información o documentación.

description: Oferente 2.- Oficio para convalidación de oferta.

description: Oferente 4.- Oficio para convalidación de oferta.

description: Oferente 5.- Oficio para convalidación de oferta.

description: ADQUISICIÓN  DE ACCESORIOS DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DEL PUYO Y SALIDAS SUBTERRÁNEAS S/E MUSHULLACTA

ELEKTRON CIA LTDA.

streetAddress: HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG 6-33 TOTORACOCHA

legalName: ELEKTRON CIA LTDA.

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

ARTINEGOCIOS S.A.

streetAddress: CDLA. KENNEDY NORTE AV. NAHIM ISAIAS B. MIGUEL H. ALCIVAR DIAGONAL A TORRES DEL NORTE 6-7-13-14 MZ410 TARQUI

legalName: ARTINEGOCIOS S.A.

CUASAPAZ BEJARANO HENRY WLADIMIR

streetAddress: H CALLE A S1-125 LA FLORESTA

legalName: CUASAPAZ BEJARANO HENRY WLADIMIR

TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA. LTDA.

streetAddress: AV. AMAZONAS VILLALENGUA 4430 BENALCAZAR

legalName: TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA. LTDA.

MEGACABLES S.A

streetAddress: DE LOS HELECHOS DE LOS CIPRECES LT 115 E5 KENNEDY

legalName: MEGACABLES S.A

title: Subasta


name: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Unidad

scheme: SERCOP

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

scheme: CPC

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

currency: USD

description: CONFORME A LOS ARGUMENTOS QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN MOTIVADA DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

title: SIE-EEASA-019-2021-3233

status: complete

answer: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 268 de la codificación de resoluciones del SERCOP que señala ?La Comisión Técnica o el funcionario delegado para llevar adelante el procedimiento, en un término mínimo de tres 3 días y máximo de seis 6 días contado a partir de la fecha límite para recibir las preguntas, emitirá las respuestas o aclaraciones a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, las cuales podrán modificar el pliego, siempre que estas modificaciones no alteren el objeto del contrato y el presupuesto referencial? se atiende favorablemente esta pregunta, ampliando el plazo para la entrega de materiales a 70 días calendario, a partir del día siguiente de la fecha de suscripción del contrato.

description: Estimados favor ampliar el tiempo de entrega a 90 días debido a la gran cantidad de conectores requeridos y no se tiene ese stock. El tiempo es demasiado corto para la fabricación del mismo lo que involucra la importación de cierta materia prima.

answer: En atención a esta consulta se ratifican las especificaciones técnicas y de la documentación para los materiales del presente proceso que se encuentran en el anexo de especificaciones técnicas adjunto a los pliegos, mismas que responden a las especificaciones técnicas de Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables MERNNR. Además, se aclara que se aceptarán como válidas tanto las ofertas que presenten, para cada ítem, todos los certificados de conformidad del producto y/o todos los reportes de ensayo cumpliendo los requisitos mínimos establecidos, emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que deberá estar avalada por el SAE.

description: Solicitamos que la presentación de certificado SAE sea tan solo para la compañía adjudicada. debido al tiempo que toma conseguir dicho certificado y los tiempos de presentación de ofertas son muy ajustados.

answer: Se notifica a los potenciales oferentes que en el presente proceso de contratación pública se requiere la presentación de muestras con el fin de verificar el cumplimiento de algunas características de los productos ofertados. Estas podrán ser entregadas hasta la fecha de convalidación de errores.

description: Estimados, se requiere la entrega de muestras?. o es suficiente con el envio de registro fotográfico.

answer: Las ofertas pueden ser presentadas de manera física o a través de los medios digitales señalados en el pliego a las siguientes direcciones electrónicas: rrios@eeasa.com.ec con copia a ofertas.eeasa@gmail.com pero en todos los casos las firmas de responsabilidad deben ser electrónicas y serán verificadas a través de la herramienta FirmaEC para comprobar su validez.En el texto del email de envió de oferta, deberá incluirse de manera obligatoria la siguiente información: NOMBRE DEL OFERENTE, RUC y el CÓDIGO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.En el caso de exceder el tamaño de capacidad de envió, las ofertas en formato digital deberán remitirse a través de una plataforma de almacenamiento como: www.wetransfer.com, transfer.pcloud.com o cualquier otro medio similar a las direcciones: rrios@eeasa.com.ec con copia a ofertas.eeasa@gmail.com.

description: Estimados señores, por favor confirmar si la oferta puede entregarse de manera física, de ser afirmativo, como debe ir firmada?? con firma electrónica o firma manual?? gracias

answer: Las ofertas pueden ser presentadas de manera física o a través de los medios digitales señalados en el pliego a las siguientes direcciones electrónicas: rrios@eeasa.com.ec con copia a ofertas.eeasa@gmail.com pero en todos los casos las firmas de responsabilidad deben ser electrónicas y serán verificadas a través de la herramienta FirmaEC para comprobar su validez.En el texto del email de envió de oferta, deberá incluirse de manera obligatoria la siguiente información: NOMBRE DEL OFERENTE, RUC y el CÓDIGO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.En el caso de exceder el tamaño de capacidad de envió, las ofertas en formato digital deberán remitirse a través de una plataforma de almacenamiento como: www.wetransfer.com, transfer.pcloud.com o cualquier otro medio similar a las direcciones: rrios@eeasa.com.ec con copia a ofertas.eeasa@gmail.com.

description: Estimados señores: existe algún otro correo al que se puede enviar la oferta de forma electrónica ya que hemos constatado que los correos de nuestra compañía ustedes no los reciben.

answer: Se notifica a los potenciales oferentes que en el presente proceso de contratación pública se requiere la presentación de muestras con el fin de verificar el cumplimiento de algunas características de los productos ofertados. Estas podrán ser entregadas hasta la fecha de convalidación de errores, las mismas deberán ser remitidas a nombre del Ing. Ricardo Ríos a la siguiente dirección: Av. 12 de Noviembre y Espejo, Edificio EEASA, 1er. Piso, Sección Adquisiciones, caso contrario no se las dará por recibidas.

description: Si la oferta se la entrega solo de forma digital, como se hace para la entrega de las muestras?

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: RESPUESTA A CONVALIDACION

description: Oferente 1.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-019-2021 se determina que es necesario proceder a su convalidación de errores conforme a los términos referenciados en el documento adjunto.

answer: Estimados Adjunto Convalidación de errores correspondiente al proceso SIE-EEASA-019-2021, por la ADQUISICIÓN DE CONECTORES TIPO DENTADO PROGRAMA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2021.

description: Oferente 2.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-019-2021 se determina que es necesario proceder a su convalidación de errores conforme a los términos referenciados en el documento adjunto.

description: LA ADQUISICIÓN DE CONECTORES TIPO DENTADO PROGRAMA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2021

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

ACRETI S.A.

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

scheme: EC-RUC

legalName: ACRETI S.A.

SKYCOMPANY S.A.

roles: supplier tenderer

streetAddress: TERCERA 110. KM. 5.5 DIAGONAL A LA PANADERIA PANKEYS S/N TARQUI

legalName: SKYCOMPANY S.A.

roles: buyer procuringEntity

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

streetAddress: Av. 12 de Noviembre Espejo 11-29 HUACHI LORETO

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, DIFUSORES, GLOBOS DE LUZ, DE MATERIALES PLASTICOS.

description: CONFORME A LOS ARGUMENTOS QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN MOTIVADA DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

title: PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, ETC., DE MATERIALES PLASTICOS

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

title: SIE-EEASA-022-2021-3233

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Buenas tardes según el Oficio: ADQ-02-SIE-EEASA-022-2021 NO es necesario proceder a su convalidación.? Por lo tanto, no existen preguntas a convalidar por parte de FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.Cordialmente,Postanfi S.A.

description: Oferente 2.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-022-2021 se determina que NO es necesario proceder a su convalidación de errores.

answer: Estimados, nos permitimos adjuntar respuesta de Convalidación de Errores.

description: Oferente 1.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-022-2021 se determina que es necesario proceder a su convalidación de errores conforme a los términos referenciados en el documento adjunto.

answer: Estimados Señores: se adjunta oficio con la respuesta a la convalidación de errores

description: Oferente 3.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-022-2021 se determina que es necesario proceder a su convalidación de errores conforme a los términos referenciados en el documento adjunto.

description: LA ADQUISICIÓN DE POSTES CIRCULARES DE PLÁSTICO REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO - AÑO 2021

EQUISPLAST S.A.

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: ALBERTO MARIA ANDRADE DANIEL MUÑOZ 1-17 EL BATAN

legalName: EQUISPLAST S.A.

FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: TILINGO MANUEL CORDOVA GALARZA S/N CALACALI

legalName: FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.

EISCO CIA. LTDA.

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: VIA A PINTG  5 SANGOLQUI

legalName: EISCO CIA. LTDA.

legalName: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

title: Subasta


description: SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA PARA LA ILUMINACION PUBLICA

description: LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: Se adjudica al proveedor dado que cumple con los requisitos solicitados en el pliego, y debido a que en durante la puja alcanzó el valor económico más bajo.

title: OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)

description: SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA PARA LA ILUMINACION PUBLICA

description: SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA PARA LA ILUMINACION PUBLICA

description: LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

title: SIE-EEASA-023-2021-3233

answer: Favor ajustarse a los rangos solicitados para cada ITEM, los mismos que se ajustan a las necesidades actuales de la EEASA.

description: Confirmar que se puede ofertar luminarias de menor potencia, con los niveles que están solicitando es muy alta la potencia requerida, esto es ineficiente.

answer: Para la verificación de la conformidad de cada uno de los componentes de la luminaria Led se lo hará en base a las opciones establecidas en el RTE INEN 069 1 R, en cuanto a los reportes de ensayo estos  deberán presentarse con el aval del SAE.

description: Confirmar que se respetara la Nota 12: Para la evaluación de la conformidad de los componentes de la luminaria, refererirse al numeral 9 "Procedimiento para la evaluación de la conformidad" del "RTE INEN 069 1R "Alumbrado Público" o revisión actualizada.

answer: De acuerdo especificaciones técnicas de las luminarias LED del MERNNR, se aclara que el año de fabricación no deberá ser menor al año 2020.

description: Confirmar que se respetarán las unidades de propiedad para Luminarias LED numeral  1.4 "Año de fabricación - No mayor a 1 año con respecto a la fecha de publicación del proceso de compra en el portal del SERCOP, para cada una de las EDs."

answer: De acuerdo especificaciones técnicas de las luminarias LED del MERNNR, se aclara que el año de fabricación no deberá ser menor al año 2020.

description: Confirmar que se respetarán las unidades de propiedad para Luminarias LED numeral 1.4 "Año defabricación - No mayor a 1 año con respecto a la fecha de publicación del proceso de compra en elportal del SERCOP, para cada una de las EDs.", es decir, no más antiguas que del 2020

answer: Para la verificación de la conformidad de cada uno de los componentes de la luminaria Led se lo hará en base a las opciones establecidas en el RTE INEN 069 1 R , en cuanto a los reportes de ensayo estos  deberán presentarse con el aval del SAE.

description: Confirmar que se respetara la Nota 12: Para la evaluación de la conformidad de los componentes dela luminaria, referirse al numeral 9 "Procedimiento para la evaluación de la conformidad" del"RTE INEN 069 1R "Alumbrado Público" o revisión actualizada. para los que son Reportes de prueba y Certificados de calidad de la luminaria

answer: Para el caso de experiencia adquirida en el Sector Privado similar al objeto de contratación, se verificará la experiencia con certificados emitidos por el contratante y/o copia de contratos debidamente legalizados, u órdenes de compra  los cuales deberán contener el detalle de los bienes, además presentarán copia de la factura de venta, siendo válida la temporalidad exigida para cada tipo experiencia general y especifica siendo esta 15 y 5 años respectivamente a partir de la fecha de publicación del proceso en referencia.

description: Sres Comisión técnica, con el proposito de obtener una mayor participación de oferentes lo cual benefiaciará a la EEASA y al Estado Ecuatoriano, favor confirmar que  se aceptará para la experiencia general y específica, contratos en el sector privado del páis, debidamente justificados con los respaldos del SRI

answer: Para el caso de experiencia adquirida en el Sector Privado similar al objeto de contratación, se verificará la experiencia con certificados emitidos por el contratante y/o copia de contratos debidamente legalizados, u órdenes de compra  los cuales deberán contener el detalle de los bienes, además presentarán copia de la factura de venta, siendo válida la temporalidad exigida para cada tipo experiencia general y especifica siendo esta 15 y 5 años respectivamente a partir de la fecha de publicación del proceso en referencia.

description: EStimada Comisión técnica, favor aceptar en calidad de experiencia general y física la experiencia en el sector privado. La tecnología LED, es relativamente nueva y habemos oferentes que nos esforzamos en comercializar luminarias led a diferentes contratistas

answer: Se podrá entregar ofertas por 3 canales: Portal de COMPRASPÚBLICAS, correo electrónico y presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica. Para el caso del correo electrónico o presencial, en el caso del canal presencial ventanilla, se podrá realizar la entrega a través del servicio de courier o de forma personal, a través de un medio de almacenamiento, ya que la oferta deberá estar firmada electrónicamente, para el caso de correo electrónico, esto dependiendo el tamaño de los archivos de la oferta que superan la capacidad del correo institucional de la EEASA, se solicita que se utilice las diferentes plataformas de almacenamiento de datos como por ejemplo: https://drive.google.com, www.wetransfer.com, etc. Lo indicado se ha tomado como base lo estipulado en las Circulares No. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C y Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0022-C,y resolución RE-SERCOP-2021-0112.

description: Sres Comisión técnica favor confirmar si la entrega de ofertas se realizara unicamente por el  portal de compras públicas

answer: Se podrá entregar ofertas por 3 canales: Portal de COMPRASPÚBLICAS, correo electrónico y presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS, sitio web oficial donde la oferta será subida con firma electrónica. Para el caso del correo electrónico o presencial, en el caso del canal presencial ventanilla, se podrá realizar la entrega a través del servicio de courier o de forma personal, a través de un medio de almacenamiento, ya que la oferta deberá estar firmada electrónicamente, para el caso de correo electrónico, esto dependiendo el tamaño de los archivos de la oferta que superan la capacidad del correo institucional de la EEASA, se solicita que se utilice las diferentes plataformas de almacenamiento de datos como por ejemplo: https://drive.google.com, www.wetransfer.com, etc. Lo indicado se ha tomado como base lo estipulado en las Circulares No. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C y Nro. SERCOP-SERCOP-2021-0022-C,y resolución RE-SERCOP-2021-0112.

description: Sres comisión técnica favor confirmar si las ofertas se presentarán  exclusivamente por el Portal de Compras Públicas, o tambien en ventanilla o por correo electrónico.

answer: El requerimiento de muestras es de acuerdo a lo establecido en a las especificaciones técnicas del MERNNR que son de cumplimiento obligatorio para las empresas Distribuidoras, y es con el propósito de verificar físicamente que los componentes de la luminaria ofertados sean los que corresponden a los catálogos y al información técnica de respaldo, por lo que se ratifica lo establecido en los pliegos, es decir se deberá presentar obligatoriamente una muestra de las diferentes potencias, estas  pueden ser entregadas hasta la etapa de convalidación de errores.

description: Sres Comisión técnica, como es de conocimiento público la situación actual del país con la Pandemia es muy complicada, manteniendose el estado de emergencia, En consecuencia, favor aceptar la no presentación de muestras físicas,

answer: El requerimiento de muestras es de acuerdo a lo establecido en a las especificaciones técnicas del MERNNR que son de cumplimiento obligatorio para las empresas Distribuidoras, y es con el propósito de verificar físicamente que los componentes de la luminaria ofertados sean los que corresponden a los catálogos y al información técnica de respaldo, por lo que se ratifica lo establecido en los pliegos, es decir se deberá presentar obligatoriamente una muestra de las diferentes potencias, estas  pueden ser entregadas hasta la etapa de convalidación de errores.

description: Buenas tardes, favor aceptar la presentación de catalogos de las luminarias ofertadas y de cada uno de sus componentes en lugar de las muestras físicas, considerando la actual situación de Pandemia, y evitar posibles conatgios

answer: Favor ajustarse a los rangos solicitados para cada ITEM, los mismos que se ajustan a las necesidades actuales de la EEASA.

description: Estimados señores EEASA, como saben la tecnología led en productos profesionales cada vez se desarrollan mas eficiente, es decir generar mayor cantidad de luz con menor consumo, en ese sentido solicitamos se amplíe el rango de potencia para el item 2 de 140-160w a 120-160W tomando en cuenta que se cumplan las características técnicas y cálculos lumínicos.

answer: Este es un procedimiento de adquisición de bienes en el  cual no aplica la experiencia adquirida como residente de obra.

description: Estimados EEASA, favor confirmar si para este proceso se podría presentar la experiencia como residente de obra en proyectos de luminarias led y así puedan participar mas oferentes, gracias

answer: Para la verificación de la conformidad de cada uno de los componentes de la luminaria Led se lo hará en base a las opciones establecidas en el RTE INEN 069 1 R , en cuanto a los reportes de ensayo estos  deberán presentarse con el aval del SAE.

description: Estimados EEASA, favor confirmar si para este proceso se debe presentar los reportes de ensayo con el respectivo aval del SAE ya que obtener este aval por cada certificado cuesta $82,29 tomar en cuenta que para las luminarias led son varios reportes y certificados, es por esto que se solicita que dichos avales sean entregados solo por el oferente adjudicado, gracias

answer: Por facilidades en la instalación de las luminarias y a fin de optimizar el tiempo en esta actividad, se requiere que el cable venga incorporado a la luminaria de acuerdo a las longitudes establecidas en las especificaciones técnicas, Cabe señalar que este requerimiento se ha venido solicitando en procesos similares en años anteriores.

description: Estimados EEASA se solicita que eliminen el requerimiento del anexo 6 donde solicitan que cada luminaria venga con 1,5m, 2,5m y 3,5 metros de cable concéntrico 3x14awg, ya que el excedente de cable encarece el producto y costo referencial esta demasiado bajo, dejando a luminarias de buena calidad sin oportunidad de participar, gracias.

answer: Si los formularios de la oferta y sus particiones debido al tamaño superan los 10MB, estos deben ser firmados electrónicamente de manera individual para así cumplir con el mandato de integridad.  Para el caso del formulario de compromiso de asociación o consorcio únicamente deberá ser firmada electrónicamente si su oferta lo hace bajo compromiso de asociación o consorcio.

description: ESTIMADOS EN EL DOCUMENTO DENOMINADO FORMAS DE PRESENTACION DE OFERTAS EN LA PAG 3 EN EL LITERAL D INDICA ?DESCARGAR EL ARCHIVO DE LA VISTA PREVIA DE LA OFERTA Y FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE EN CADA UNO DE LOS FORMULARIOS. CADA FORMULARIO DE LA OFERTA, O SUS PARTICIONES DEBIDO A QUE SU TAMAÑO SUPERA LOS 10 MB, DEBEN SER FIRMADOS ELECTRÓNICAMENTE DE MANERA INDIVIDUAL PARA ASÍ CUMPLIR CON EL MANDATO DE INTEGRIDAD DE ESTOS MENSAJES DE DATOS? INDICAR SI LOS ÚNICOS FORMULARIOS EL 1.12 Y EL FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO SE DEBEN FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE, ADICIONAL INDICAR SI ESTE ÚLTIMO FORMULARIO DEBE SER FIRMADO A PESAR DE QUE EL OFERENTE NO FORMARA CONSORCIO

answer: El requerimiento de muestras es de acuerdo a lo establecido en a las especificaciones técnicas del MERNNR que son de cumplimiento obligatorio para las empresas Distribuidoras, y es con el propósito de verificar físicamente que los componentes de la luminaria ofertados sean los que corresponden a los catálogos y al información técnica de respaldo, por lo que se ratifica lo establecido en los pliegos, es decir se deberá presentar obligatoriamente una muestra de las diferentes potencias, estas  pueden ser entregadas hasta la etapa de convalidación de errores.

description: Estimada EEASA.Debido a la pedida de muestras de luminarias, quisiera solicitar poder presentar 1 sola muestra debido a que las muestras son de la misma marca y lo único que cambia es la potencia por lo cual con 1 sola muestra estaría cumpliendo con lo requerido.

answer: Favor ajustarse a los rangos solicitados para cada ITEM, los mismos que se ajustan a las necesidades actuales de la EEASA.

description: Confirmar que se puede ofertar en los siguientes rangos: 70W-110W 110W-160W 180W-220W, tomando en cuenta que existen luminarias fotométricamente más eficientes que cumplen con los niveles de vía que ustedes especifican, de esta manera la adquisición es más eficiente en términos de consumo de energía y un mayor ahorro en la contratación.

answer: La autoventilación  implica un sistema de intercambio de calor con aletas hecho de un disipador de calor de metal que ofrece una transferencia de calor totalmente silenciosa y robusta. Esta depende del área de la superficie del material del disipador de calor y depende de la orientación y diseño de la carcasa de la luminaria.

name: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA

description: Estimados miembros de la comisión, en en ítem 3.12 de la especificación se solicita una ventilación autoventilada, por favor confirmar si esto se refiere a que las luminarias deben tener difusores de calor tipo aletas para liberar la temperatura y evitar que las luminarias disminuyan su potencia con funciones de estrangulamiento térmico, o definir que otro sistema de autoventilación es aceptado.

answer: En efecto los certificados de conformidad de producto y reporte de ensayo deben ser consecuentes al fabricante modelo y marca ofertado, para cada uno de los componentes de la luminaria LED.

description: Estimados miembros de la comisión, por favor solicitamos se especifique si los reportes de ensayo y certificados de conformidad de producto deben coincidir con el detalle de nombre de fabricante, modelo y marca comercial de los productos entregados, tal y como lo dicta la normativa. caso contrario esos reportes de ensayo o certificados no corresponderían al producto entregado.

answer: Este requerimiento se refiere al material de los contactos de conexión del receptáculo de la base del fotocontrol, que se encuentran señaladas en las especificaciones técnicas de luminarias del MERNNR que si bien no constan en las especificaciones para luminarias LED, si constan en las especificaciones de luminaris de vapor de sodio. La base que cumple con la norma ANSI C136.41 efectivamente cumple con los requerimientos solicitados.

description: Estimados miembros de la comisión por favor aclarar de mejor manera lo solicitado en el ítem 14.1 de la especificación, Material de los contactos de conexión del receptáculo de la base del fotocontrol, Resortado con un recubrimiento de plata o estaño, con espesor mínimo de 1,5 mm. Ya que no hemos podido entender bien esta solicitud. y también aclarar si una base de fotocontrol de 7 pines que cumple con la norma ANSI C136.41 es aceptada y cumple con la totalidad de sus requerimientos

answer: En efecto se ha previsto en un futuro implementar un sistema de telegestion, para lo cual se has solicitado inicialmente la base de para fotocontrol de 7 pines.

description: Estimados miembros de la comisión, en la especificación se esta solicitando una base de foto control de 7 pines, por favor aclarar si esto significa que las luminarias tienen que estar preparadas y listas para ser utilizadas en sistemas de tele gestión en un futuro y ser capaces de ser dimerizables. Aunque en esta compra solo se entregaran con foto controles de 3 pines

answer: Estas pruebas se realizarán a las luminarias adjudicadas.

description: Estimados miembros de la comisión, ya que las luminarias son requeridas listas para tele gestión y dimerizables solicitamos se realicen pruebas de dimerización, esto con el fin de verificar el cumplimiento de dicha especificación.

answer: En base a las características y condiciones de las vías: M2, M3, y M4 y los rangos establecidos para cada ITEM,  el oferente deberá seleccionar el flujo luminoso por W, para cumplir con los niveles requeridos en la simulación en función del cumplimiento de parámetros fotométricos.

description: Estimados miembros de la comisión, por favor solicitamos especificar el FLUJO LUMINOSO TOTAL MÍNIMO requerido para cada rango de potencia de las luminarias solicitadas. Esto con el fin de que los ofertantes podamos seleccionar una luminaria que cumpla con el flujo luminoso optimo mediante una luminaria de mayor eficiencia.

answer: De acuerdo especificaciones técnicas de las luminarias LED del MERNNR, se aclara que el año de fabricación no deberá ser menor al año 2020.

description: Estimados miembros de la comisión, generalmente las compras públicas especifican como año de fabricaciónigual al año de compra, esto con el fin de que los ítems adquiridos sean nuevos y no de stocks antiguos o atorados de los oferentes, por favor confirmar si se solicitan ítems nuevos con año de fabricación 2021 y no ítems antiguos embodegados del 2019 como se muestra en la especificación solicitada y asi evitar direccionamientos a oferentes con stocks represados.

answer: Por facilidades en la instalación de las luminarias y a fin de optimizar el tiempo en esta actividad, se requiere que el cable venga incorporado a la luminaria de acuerdo a las longitudes establecidas en las especificaciones técnicas, Cabe señalar que este requerimiento se ha venido solicitando en procesos similares en años anteriores.

description: Estimados miembros de la comisión, por favor confirmar si es posible entregar el conductor o cable de acometida en rollos con la longitud total requerida por separado y no únicamente preensambladas en cada luminaria.

answer: Para la verificación de cada uno de los componentes de la luminaria LED, en presente proceso se ha solicitado que cada reporte de pruebas sean avaladas por el SAE, requerimiento que se encuentra detallado en pliego párrafo observaciones sección IV, dichos de documentos forman parte de la integridad de la oferta

description: Estimados miembros de la comisión, por favor ratificar que los certificados de acreditación de reportes de ensayo y certificados emitidos por SAE son parte integral de la oferta y deben presentarse como tal, no únicamente por el ganador ya que estos son requeridos para verificar la veracidad de los respectivos reportes.

answer: Se cumplirá con la normativa establecida  respecto al VAE de los bienes ofertados.

description: Estimada comisión, con el fin de verificar el cumplimiento del VAE, y en caso de ser necesario, solicitamos se aplique el articulo 77 de la CODIFICA RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONALDE CONTRATACION PUBLICA. En donde se faculta a la entidad contratante a verificar la fabrica en territorio ecuatoriano y descalificar a oferentes que presenten información que no corresponda a lo real.

answer: Se cumplirá con la normativa establecida  respecto al VAE de los bienes ofertados.En efecto se cumplirá con la normativa establecida por LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA,  para ofertas que superen el umbral VAE de este bien.

description: Estimados miembros de la comisión, según la METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE UNA OFERTA COMO ECUATORIANA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS de SERCOP, Solicitamos se ratifique que no será considerado productor a los oferentes que realicen manipulaciones simples, empaquetado, etiquetado, formación de juegos o simples ensamblajes, etc. Sino que se considerara VAE únicamente a aquellas ofertas que presenten una transformación o fabricación de parte o la totalidad de las luminarias tipo LED como se especifica en el CPC.

answer: El requerimiento de muestras es de acuerdo a lo establecido en a las especificaciones técnicas del MERNNR que son de cumplimiento obligatorio para las empresas Distribuidoras, y es con el propósito de verificar físicamente que los componentes de la luminaria ofertados sean los que corresponden a los catálogos y al información técnica de respaldo, por lo que se ratifica lo establecido en los pliegos, es decir se deberá presentar obligatoriamente una muestra de las diferentes potencias, estas  pueden ser entregadas hasta la etapa de convalidación de errores. Adicionalmente se señala que la presentación de catálogos de las luminarias ofertadas es obligatorio como parte de la integridad de la oferta

name: MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE CIA. LTDA.

description: Estimados Miembros de la comisión Técnica, se solicita muy comedidamente que debido a la existencia de nuevas medidas de restricción vehicular por la emergencia sanitaria debido al Covid-19, se dé cumplimiento al ítem 13.1 del Documento ?Anexo 2 Especificaciones Técnicas de las luminarias led? con la presentación de catálogos y fichas técnicas detalladas de las luminarias y cada uno de sus elementos y que se soliciten muestras únicamente al oferente adjudicado ya que para los oferentes que pertenecemos a otras provincias esto representa una limitación en la movilidad. En concordancia con las últimas resoluciones y pronunciamientos del SERCOP los cuales enfatizan la digitalización absoluta de las ofertas.

answer: En base a la disposición del órgano Rector del Sector Eléctrico que es Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables,  contenida en Oficio No. MERNNR-DEGTODEE-2019-0094-OF, en la cual se dispone que las especificaciones y lineamientos homologados y publicados en la página www.unidadesdepropiedad.com, son de cumplimiento obligatorio por parte de las distribuidoras, en dichas especificaciones en el numeral 13.1 muestra una por cada potencia según compra

description: Estimados Miembros de la Comisión Técnica, de conformidad al Artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que señala ? Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad? por lo que la solicitud de una muestra se contrapone con el artículo antes citado toda vez que se entiende que la entidad no tiene los estudios completos y detallados de las características físicas y técnicas del producto solicitado

answer: Los certificados de conformidad de producto y reporte de ensayo y su aval SAE deben ser consecuentes al fabricante, modelo y marca del producto ofertado, independientemente del proveedor ofertante.

description: Estimados Miembros de la comisión Técnica, en virtud de que el oficio SAE es un documento público que acredita la validez de certificados de Conformidad emitidos por Organismos Acreditados o laboratorios acreditados independientes de los fabricantes, se solicita que el titular de dicho certificado no sea necesariamente el oferente, toda vez que existen oferentes distribuidores autorizados por el titular del certificado SAE

answer: El presupuesto referencial forma parte de la confidencialidad del proceso, La EEASA, previamente estableció el precio unitario en base a un estudio de mercado en base a compras similares en años anteriores, empleando al normativa de SERCOP.

description: Estimados miembros de la Comisión Técnica, una vez analizados el proceso, se verificó que el presupuesto referencial subido al MFC es inferior al que actualmente se cotiza en el mercado a nivel nacional en cuanto a sistemas de iluminación.

answer: Favor ajustarse a los rangos solicitados para cada ITEM, los mismos que se ajustan a las necesidades actuales de la EEASA.

description: Estimados Miembros de la Comisión Técnica se solicita muy comedidamente se incrementen los rangos de potencia solicitados, esto con el fin de poder ofertar luminarias de menor consumo de energía con igual o mayor flujo lumínico y mayor eficiencia energética, siempre y cuando se cumpla con los niveles de simulación establecidos. Esto en virtud que la Empresa Eléctrica Ambato podrá garantizar un proyecto de iluminación con costos operativos inferiores y alta eficiencia energética.

answer: Se acepta, presentar el reporte de ensayo y su aval según  norma IEC 60598-1, ya que dicha norma específica la hermeticidad  de la luminaria.

description: Estimados Miembros de la Comisión Técnica, en virtud de que Reporte de Prueba de la IEC 60598-1 con IEC 60598-2-3 evalúa cada una de sus componentes, LED según IEC 62471 e IEC 62031 y Driver según IEC 62347 e IEC 62384, además del IP y el IK, mientras que reporte de prueba IEC 60529 evalúa el grado de protección del contenedor que resguarda los componentes que constituyen su equipo, se solicita comedidamente se acepte el reporte IEC 60598 o el reporte IEC 60529 considerando que la evaluación de la una o la otra contempla la utilidad de la luminaria

answer: De acuerdo, se puede emplear diferentes plataformas de almacenamiento de datos esto dependiendo el tamaño de los archivos de la oferta que superan la capacidad del correo institucional de la EEASA, se solicita que se utilice las diferentes plataformas de almacenamiento de datos como por ejemplo: https://drive.google.com, www.wetransfer.com, o cualquier otro medio similar.

description: Estimada Comisión, de acuerdo al anexo adjunto a los pliegos: FORMAS DE ENTREGA Y RECEPCION DE OFERTAS, EN REFERNCIA CON EL USO DE LA FIRMA ELECTRONICA, por favor confirmar que la oferta se puede enviar al correo electrónico asilva@eeasa.com.ec en formato https://wetransfer.com/, https://transfer.pcloud.com/ o cualquier otro medio similar.

answer: Para la verificación de la conformidad de cada uno de los componentes de la luminaria Led se lo hará en base a las opciones establecidas en el RTE INEN 069 1 R , en cuanto a los reportes de ensayo estos  deberán presentarse con el aval del SAE.

description: Estimada Comisión, observamos que en los pliegos están solicitando que todos los ensayos y certificados de conformidad de producto deben estar avalados por el Sistema de Acreditación Ecuatoriano- SAE, lo cual no estaría en concordancia con lo establecido en el numeral 9 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD del  RTE INEN 069 1R.

answer: El requerimiento de muestras es de acuerdo a lo establecido en a las especificaciones técnicas del MERNNR que son de cumplimiento obligatorio para las empresas Distribuidoras, y es con el propósito de verificar físicamente que los componentes de la luminaria ofertados sean los que corresponden a los catálogos y al información técnica de respaldo, por lo que se ratifica lo establecido en los pliegos, es decir se deberá presentar obligatoriamente una muestra de las diferentes potencias, estas  pueden ser entregadas hasta la etapa de convalidación de errores.

description: Estimada comisión, por favor considerar la NO presentación de muestras, debido a la situación que atraviesa el país consecuencia de la pandemia del COVID.

answer: Para la base del fotocontrol se aceptará el certificado de conformidad o el reporte de ensayo del producto avalados por el SAE. Bajo la norma ANSIC 136.41

description: Estimada comisión técnica, en el oficio MERNNR-DEGTODEE-2019-0094-OF enviado por el MERNNR a todas a las Empresas Eléctricas donde se informa que la aplicación de los documentos homologados es de carácter obligatorio y que cuando existan observaciones a las especificaciones técnicas publicadas en el Catálogo Digital de Unidades de Propiedad, las Empresas de Distribución deberán enviar de manera oficial al MERNNR, toda la documentación, argumentos técnicos y normativas que justifiquen las modificaciones a las especificaciones vigentes para actualización de las especificaciones, es decir, se tiene que cumplir íntegramente con las especificaciones vigentes. De acuerdo con lo indicado, solicitamos retirar el cumplimiento del numeral 12.3.9  ?Certificado de conformidad de producto: Base foto control según ANSI C136.41? ya que esto no es parte de las especificaciones vigentes  por el MERNNR.

answer: La base para el fotocontrol puede ser sistema fijo o direccionable

description: Estimada comisión técnica, en el oficio MERNNR-DEGTODEE-2019-0094-OF enviado por el MERNNR a todas a las Empresas Eléctricas donde se informa que la aplicación de los documentos homologados es de carácter obligatorio y que cuando existan observaciones a las especificaciones técnicas publicadas en el Catálogo Digital de Unidades de Propiedad, las Empresas de Distribución deberán enviar de manera oficial al MERNNR, toda la documentación, argumentos técnicos y normativas que justifiquen las modificaciones a las especificaciones vigentes para actualización de las especificaciones técnicas, es decir, se tiene que cumplir íntegramente con las especificaciones. De acuerdo con lo indicado, solicitamos se retire el numeral 14 en donde indica que la base de foto control tiene que ser direccionable ya que no es una especificación propia de la Revisión 3 de las Unidades de Propiedad para alumbrado público LED.

answer: Se acepta este rango, el driver genera una señal analógica de 1V mínimo a 10V máximo, y se encuentra en el rango solicitado.

description: En la nota 7 de las especificaciones técnicas del pliego, se indica que el driver debe poseer una entrada de 0 -10V para ser compatibles con sistemas de telegestión. Los drivers modernos vienen con entrada 1-10V y los sistemas de telegestión son compatibles con entradas 0-10V y 1-10V al mismo tiempo, por lo que solicitamos se acepten drivers modernos con entrada de dimerización 1-10V.

answer: Se acepta, presentar el reporte de ensayo y su aval según  norma IEC 60598-1, ya que dicha norma específica la hermeticidad  de la luminaria.

description: En el numeral 12.2.8 se solicita el ensayo de hermeticidad bajo norma IEC 60529. Por favor confirmar que es posible entregar y demostrar la hermeticidad bajo la norma IEC 60598-1 ya que la norma IEC 60529 ensaya la hermeticidad de los envolventes eléctricos en general mientras que la IEC 60598-1 es estrictamente específica para luminarias tomando a la norma IEC 60529 como referencia.

answer: Para la verificación de la conformidad de cada uno de los componentes de la luminaria Led se lo hará en base a las opciones establecidas en el RTE INEN 069 1 R , en cuanto a los reportes de ensayo estos  deberán presentarse con el aval del SAE.

description: Confirmar que de acuerdo a numeral 12.2.4 y 12.2.7 de las especificaciones técnicas  del pliego para el dispositivo de protección, el reporte de ensayo debe ser emitido por un OEC acreditado en la norma 17025 y el certificado de Conformidad de Producto por un OEC acreditado en la norma 17065, y que estos documentos deben presentar oficios de verificación del SAE.  En este caso no se aplica el RTE INEN 069 1R, porque no es un producto contemplado en este reglamento técnico.

answer: Para la base del fotocontrol se aceptará el certificado de conformidad o el reporte de ensayo del producto avalados por el SAE. Bajo la norma ANSIC 136.41

description: En el numeral 12.3.9 ?Certificado de conformidad de producto: Base foto control según ANSI C136.41? al no estar dentro de las especificaciones técnicas vigentes en Rev. 3 para alumbrado público de LED por favor confirmar que también es aceptable el ensayo bajo esta misma norma ANSI C136.41 emitido por un laboratorio acreditado y que cumpla con la NOTA 12.

answer: De acuerdo este parámetro no es requerido para el tipo de vía M4.

description: Estimada comisión, confirmar  si el cumplimiento de la Uniformidad longitudinal Ul para el tipo de vía M4 es de carácter obligatorio, ya que en la Revisión 3 de las Unidades de Propiedad para luminarias LED de alumbrado público no está especificado.

answer: Ajustarse a la altura requerida, para esta condición de vía M2.

description: Estimada comisión técnica, de acuerdo a los parámetros fotométricos solicitados de las configuraciones del tipo de vía M2, se indica que la altura de montaje de las luminarias sea hasta 10m , solicitamos se pueda enviar el diseño lumínico con una altura de montaje de + - 5% .

answer: ?Para la verificación de la conformidad de cada uno de los componentes de la luminaria Led se lo hará en base a las opciones establecidas en el RTE INEN 069 1 R , en cuanto a los reportes de ensayo estos  deberán presentarse con el aval del SAE.?De acuerdo especificaciones técnicas de las luminarias LED del MERNNR, se aclara que el año de fabricación no deberá ser menor al año 2020. ?Sitio de entrega de las muestras Oficina de la Sección de Alumbrado Público Edificio Central bloque B. ?El requerimiento de muestras es de acuerdo a lo establecido en a las especificaciones técnicas del MERNNR que son de cumplimiento obligatorio para las empresas Distribuidoras, y es con el propósito de verificar físicamente que los componentes de la luminaria ofertados sean los que corresponden a los catálogos y al información técnica de respaldo, por lo que se ratifica lo establecido en los pliegos, es decir se deberá presentar obligatoriamente una muestra de las diferentes potencias, estas  pu

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUETAS, ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Estimados Sres. EEASA:Adjunto la carta de convalidación N.1 de FURCHETSA S.A. para dar respuesta a lo solicitado.

description: Presentar el reporte de pruebas del dispositivo de control Driver según IEC 61347-1, IEC 61347- 2-13, y/o del Control de móduo LED según IEC 62384, avaladas por el SAE, correspondiente a las luminarias ofertadas modelos: TXLED-10-M 150W, TXLED-10-M 150W, TXLED-10-M 220W, requerido en el numeral 12.2.3 de las especificaciones técnicas.

answer: Estimados Sres. EEASA:Adjunto la carta de convalidación N.2 de FURCHETSA S.A. para dar respuesta a lo solicitado.

description: Presentar la matriz de intensidades fotométrica en archivo digital según el formato LM79. La información digital debe ser entregada en CD o llave USB en archivo estándar extensión IES en formato para transferencia electrónica de datos de información fotométrica relacionada, correspondiente a las luminarias ofertadas modelos: TXLED-10-M 150W, TXLED-10-M 150W, TXLED-10-M 220W requerido en el numeral 12.1.1.1 de las especificaciones técnicas.

answer: SE ADJUNTA CARTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES SOLICITADA

description: Presentar la impresión de las curvas de coeficiente de utilización correspondiente a las luminarias ofertadas modelos: TXLED-10-M 150W, TXLED-10-M 220W, requerido en el numeral 12.1.1.4 de las especificaciones técnicas.

answer: SE ADJUNTA CARTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES Y COPIA DE RECIBIDO

description: Presentar la matriz de intensidades fotométrica en archivo digital según el formato LM79. La información digital debe ser entregada en CD o llave USB en archivo estándar extensión IES en formato para transferencia electrónica de datos de información fotométrica relacionada, correspondiente a las luminarias ofertadas modelos: TXLED-10-M 150W, TXLED-10-M 150W, TXLED-10-M 220W, requerido en el numeral 12.1.1.1 de las especificaciones técnicas.

answer: Se adjunta la presentación de la convalidación física

description: Presentar la matriz de intensidades fotométrica en archivo digital según el formato LM79. La información digital debe ser entregada en CD o llave USB en archivo estándar extensión IES en formato para transferencia electrónica de datos de información fotométrica relacionada, correspondiente a las luminarias ofertadas modelos: SKY 90W, SKY 150W, y SKY 200W, requerido en el numeral 12.1.1.1 de las especificaciones técnicas.

answer: Se adjunta la entrega de la convalidación física

description: Adjuntar las simulaciones para cada tipo de Via: M4, M3, y M2, en archivo ejecutable de la simulación fotométrica realizada con un software que cumpla con la metodología de cálculo estipulado en la norma CIE 140:2000, de acuerdo al a condición de vía indicada del anexo No. 1. La simulación debe hacerse con la matriz reportada en el numeral 12.1.3, requerido en el numeral 12.3.1 de las especificaciones técnicas.

answer: Se adjunta la entrega de la convalidación física

description: Presentar el reporte de pruebas del dispositivos de control Driver según IEC 61347-1, IEC 61347- 2-13, y/o del Control de módulo LED según IEC 62384, correspondiente a las luminarias ofertadas modelos: SKY 90W, SKY 150W, y SKY 200W, avaladas por el SAE, requerido en el numeral 12.2.3 de las especificaciones técnicas.

answer: Se adjunta la entrega de la convalidación física

description: Presentar reporte de prueba según norma IEC 62031 Módulos LED para alumbrado general, requisitos de seguridad, avaladas por el SAE, correspondiente a las luminarias ofertadas modelos: SKY 90W, SKY 150W, y SKY 200W requerido en el numeral 12.2.7 de las especificaciones técnicas.

answer: Estimados: por la presente me permito convalidar lo solicitado, La información digital fue enviada en CD.

description: Presentar la matriz de intensidades fotométrica en archivo digital según el formato LM79. La información digital debe ser entregada en CD o llave USB en archivo estándar extensión IES en formato para transferencia electrónica de datos de información fotométrica relacionada, correspondiente a las luminarias ofertadas modelos: LED STREET LIGHT URBAN-90W, LED STREET LIGHT URBAN-150W y LED STREET LIGHT URBAN-200W requerido en el numeral 12.1.1.1 de las especificaciones técnicas.

answer: Presentamos impresas las curvas de coeficiente de utilización.

description: Presentar la impresión de las curvas de coeficiente de utilización correspondiente a las luminarias ofertadas modelos: LED STREET LIGHT URBAN-90W, LED STREET LIGHT URBAN-150W y LED STREET LIGHT URBAN-200W requerido en el numeral 12.1.1.4 de las especificaciones técnicas.

answer: Adjuntamos ANEXO 1 Simulaciones fotometrica realizadas en formato digital y pdf, y enviadas en CD.

description: Adjuntar las simulaciones para cada tipo de Via: M4, M3, y M2, en archivo ejecutable de la simulación fotométrica realizada con un software que cumpla con la metodología de cálculo estipulado en la norma CIE 140:2000. La simulación debe hacerse con la matriz reportada en el numeral 12.1.1.1, de las especificaciones técnicas, se solicita dicho requerimiento en razón que el archivo subido al portal de compras públicas no permite abrir y verificar lo solicitado, a más de lo indicado presentar el reporte de cada simulación realizada en formato ?.pdf?, cuyos requerimientos deberán regirse obligatoriamente a los solicitados en el Anexo 1, parámetros de simulación.

answer: Adjuntamos la convalidación solicitada.

description: Presentar el reporte de pruebas de seguridad fotobiológicas según IEC 62471, correspondiente a las luminarias ofertadas modelos: LED STREET LIGHT URBAN-90W, LED STREET LIGHT URBAN-150W y LED STREET LIGHT URBAN-200W, avaladas por el SAE requerido en el numeral 12.2.5 de las especificaciones técnicas.

answer: Adjuntamos la convalidación solicitada.

description: Presentar el catálogo de la luminaria ofertada modelo LED STREET LIGHT URBAN-90W que guarde relación con la muestra presentada, ya que, de acuerdo al catálogo anexo en la oferta debería tener en su parte superior de la luminaria los disipadores térmicos, de lo cual, la muestra no lo tiene.

answer: Se cumple con lo requerido.

description: Presentar la impresión de las curvas de coeficiente de utilización correspondiente a las luminarias ofertadas modelos SOLARIS: HYDD-LED10C/100W, HYDD-LED10C/150W, y HYDD-LED10A/200W requerido en el numeral 12.1.1.4 de las especificaciones técnicas.

answer: Se cumple con lo requerido.

description: Para la luminaria SOLARIS HYDD-LED10C/150W presentar el reporte de pruebas de la luminaria según EN 60598-2-3 en conjunto con EN 60598-1, avaladas por el SAE, requerido en el numeral 12.2.1 de las especificaciones técnicas.

answer: Se cumple con lo requerido.

description: Presentar muestras de las luminarias ofertadas para el presente proceso.

answer: SE ENVIA CONVALIDACION SOLICITADA EN CD PARA SU REVISION

answer: SE ENVIA CONVALIDACION SOLICITADA EN CD PARA SU REVISION

description: ADQUISICION DE LUMINARIAS LED VARIAS POTENCIAS PARA EJECUCION DE PROGRAMAS DE ALUMBRADO PUBLICO EEASA 2021

NOVALIGHTING CIA. LTDA

streetAddress: GIL RAMIREZ DAVALOS ELIA LIUT 3-48 GIL RAMIREZ DAVALOS

legalName: NOVALIGHTING CIA. LTDA

MARRIOTT S.A.

locality: SAMBORONDON

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: MARRIOTT S.A.

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE AV. DEL EJERCITO 1703 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

ELECTROMOON S.A.

streetAddress: AV. FRANCISCO DE ORELLANA PASEO 15E NE SOLAR 1-12 TARQUI

legalName: ELECTROMOON S.A.

SCHREDER ECUADOR S.A.

streetAddress: JUAN DE SELIS AV. GALO PLAZA LASSO OE1-183 BENALCAZAR

legalName: SCHREDER ECUADOR S.A.

streetAddress: SANTIAGO DUARTE CALLE BRASIL OE3-33 LA CONCEPCION

legalName: MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE CIA. LTDA.

IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA

streetAddress: AV. DIEGO DE VASQUEZ AV. 10 DE AGOSTO S/N BENALCAZAR

legalName: IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA

INGAREC CIA. LTDA.

streetAddress: JOAQUIN PAREDES JUAN PUMARA OE5-82 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: INGAREC CIA. LTDA.

title: Subasta

rationale: ADQUISICION DE LUMINARIAS LED VARIAS POTENCIAS PARA EJECUCION DE PROGRAMAS DE ALUMBRADO PUBLICO EEASA 2021


description: SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO METALICO POR INMERSION EN METALES FUNDIDOS

name: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE HERRAJES ELECTRICOS FADHELEC CIA.LTDA

description: CONFORME A LOS ARGUMENTOS QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN MOTIVADA DE ADJUDICACION DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

title: SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y REVESTIMIENTO DE METALES

title: SIE-EEASA-028-2021-3233

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que el objeto del presente procedimiento es la reconstrucción, complementación y regalvanizado en caliente de todo el lote de herrajes reingresados a nuestra Bodega, cuyo detalle consta en el formulario Anexo No. 1 al pliego del presente proceso.Cabe indicar que no se dispone de un detalle pormenorizado de las partes a ser complementadas, por lo que y no siendo un requisito de cumplimiento obligatorio se recomienda a los potenciales oferentes realizar una visita técnica a nuestra Bodega a fin de que pueda verificar y constatar de manera física el estado actual del material sujeto al objeto de este proceso.

description: Buenas tardes señores de la comisión técnica, se solicita de favor informar si el servicio de regalvanizado de los siguientes productos "abrazaderas y perno pin espiga corta"  incluyen: pernos esparragos, tuercas, arandelas planas y de presión.Adicional indicar las cantidades y materiales exactas a regalvanizar, ya que en el detalle existen dos recuadros y esta confuso lo que solicitan.

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Estimados Sres. de la comisión técnica. A continuación se adjunta convalidación solicitada.

description: Oferente 1.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-028-2021 se determina que es necesario proceder a su convalidación de errores conforme a los términos referenciados en el documento adjunto.

description: LA REHABILITACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y REGALVANIZADO DE HERRAJES METÁLICOS

mainProcurementCategory: services

streetAddress: AV. SIMON BOLIVAR  115 LLANO CHICO

title: Subasta


description: ATENUADOR

description: ATENUADOR

description: OTROS APARATOS ELECTRICOS PARA CORTE, PROTECCION  O CONECCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V

description: Cumple los requisitos establecidos en los pliegos y conviene a los intereses técnico económicos de la contratante

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V

description: ATENUADOR

description: ATENUADOR

title: SIE-EEASA-031-2021-3233

answer: Favor revisar en el cuadro del Anexo_2 Cantidades y Distributivo por Bodegas publicado en el portal de compras públicas para el presente proceso

description: Estimados, de acuerdo a las especificaciones técnicas por favor adicionar la cantidad de los bienes de acuerdo a cada item

answer: Estimado oferente se solicita claramente muestras fotográficas para cada uno de los ítems, con el propósito de contrastar las especificaciones técnicas solicitadas

description: Estimados señores de la comisión técnica estos productos son de importación por lo tanto solicitomuy comedidamente que se excluya la presentación de las muestras y se nos permita participar con la presentación de los catálogos a colores. De antemano agradezco la atención a la presente.

answer: Estimado oferente se solicita claramente muestras fotográficas para cada uno de los ítems, con el propósito de contrastar las especificaciones técnicas solicitadas, lo cual no implica una importación de muestras, favor revisar con atención y guardar respeto a la comisión técnica.

description: Estimados señores de la comisión técnica estos productos son de importación por lo tantola muestra solicitada imposible importarla en tan corto tiempo, solo tiene la muestra EL AMIGO DE USTEDES QUE TRAJO CON ANTICIPACION, PARA GANAR ESTE PROCESO  y descalificar al resto por no presentar la muestra, así que les solicito que se pida LA MUESTRA AL OFERENTE ADJUDICADO PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO!!Transparentes este proceso, y demuestren que ya van a cambiar desde este momento caso contrario SENORES SERCOP DECLARAR DESIERTO ESTE PROCESO POR SER NOCIVO A LA  HONRADEZ Y A LA CORRECCION, por actuar con premeditación y alevosía

answer: Estimado oferente favor considerar como normas de fabricación IEC o ANSI

description: Estimados señores de la comisión técnica con respecto a los item 3,4,5,6 del Anexo 2 solicitamos muy atentamente que se permita ofertar materiales bajo la norma IEC como alternativa a la norma ANSI, tal cual se solicita para los ítems 1,2 y 7 en cuyos casos se puede ofertar tanto norma IEC como norma ANSI.

answer: Favor considerar la presentación de certificados de conformidad del producto o cumplimiento de normas únicamente para el oferente adjudicado

description: Estimados señores de la comisión técnica por favor confirmar que se requiere Certificado SAE de los materiales solicitados para adjuntarlos en la etapa de presentación de la oferta o en la etapa de adjudicación.

answer: Con respecto al plazo de entrega, este fue definido en base al tiempo requerido por EEASA, y están en el rango de procesos similares anteriormente llevados a cabo por la EEASA y otras empresas eléctricas distribuidoras durante la pandemia del COVID-19

description: 4.Estimados señores de la comisión técnica solicitamos se considere incrementar el tiempo de entrega de los materiales de 90 a 120 días en vista de la situación actual de las fabricas con respecto a la disminución de la mano de obra y por ende de su producción nominal derivada por el tema COVID-19

answer: Favor considerar la presentación de certificados de conformidad del producto o cumplimiento de normas únicamente para el oferente adjudicado

description: En caso de requerir el Certificado SAE del Test Report o del Certificado de Producto solicitamos se acepte como alternativa el Certificado SAE del Certificado de Calidad ISO 9001 el cual también certifica que el fabricante cumple con los estándares internacionales de calidad en la fabricación de los productos detallados en el alcance de dicho certificado.

answer: Favor considerar para el ítems 5 ?seccionadores rompe arco? y 6 ?barra cuchilla? la forma de contacto de: barra horizontal o de cabeza

description: Estimados EEASA, con respecto al item 5 "Seccionador Polímero  Barra Rompe Arco Monopolar Abierto 300 A, 7.8/15 kV, BIL 110 kV", en la solciitud del punto 4.2 forma de contacto de la barra se menciona que sea barra horizontal & de igual manera en el item 6. Cuchilla de Seccionadores Barra Rompe Arco, Monopolares Abierto. Ese requerimiento es una PANTENTE INTERNACIONAL de un solo fabricante en el mundo, con esto se produce una contradiccion a la libre participacion en procesos de compras tipificado en la ley de compras publicas.Se solicita que la misma sea reemplazada con el requerimeinto universal, como se especifica en todos los otros items en el mismo punto que especifica que el contacto sea en la cabeza, el cual es un requerimeinto estandar nacional e internacional.

answer: Favor considerar la presentación de certificados de conformidad del producto o cumplimiento de normas únicamente para el oferente adjudicado

name: GAS TURBINES SERVICES DEL ECUADOR S.A. TURBIECSA

description: Estimados, por favor confirmar que no se requiere la presentación de certificados SAE OAE de todos los productos solicitados en el presente proceso considerar que son 22 items diferentes

answer: Favor considerar la presentación de certificados de conformidad del producto o cumplimiento de normas únicamente para el oferente adjudicado

description: Solicitamos por favor omitir el requerimiento de certificados SAE de todos los equipos ofertados, confirmar que se acepta en la etapa de presentación de ofertas los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas emitidos por laboratorios reconocidos internacionalmente.

answer: Estimados oferentes el VAE que sea declarado diferente de 0% en el presente proceso, será verificado rigurosamente de acuerdo al reglamento del SERCOP en la etapa de calificación

description: Estimados Sres. Al igual  que los demás oferentes estamos de acuerdo que todos los bienes son de importación no hay fabricación nacional. Por tal motivo el CPC 462120915 ATENUADOR con VAE 26.83% que está asignado para el presente proceso es erróneo. Los codigos que mas se acercan al objeto de contratacion son los siguientes:El CPC 462120015 TIRAFUSIBLES VAE 0%El CPC 462120012 FUSIBLES PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V: CABLES DE FUSIBLE. VAE 0%El CPC 462110221 SECCIONADO PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV VAE 0%

answer: Estimados oferentes el VAE que sea declarado diferente de 0% en el presente proceso, será verificado rigurosamente de acuerdo al reglamento del Sercop

description: Como proveedores interesados en presentar nuestra oferta estamos sumamente preocupados ya que al ustedes colocar VAE 26.83% hay la posibilidad que algún proveedor quiera declarar VAE sin ser productor. Por favor tener en cuenta lo dispuesto en la normativa  resolucion 89 parrafo tres Art. 104.1 Correcta definición del objeto de contratación.-  El área requirente, en uso de las herramientas informáticas del SOCE, deberá seleccionar el código del Clasificador Central de Productos CPC que se adecue de mejor manera al objeto de la contratación, y garantizara que no se excluya arbitrariamente a proveedores por el uso erróneo de un CPC especifico o la omisión en el uso de un CPC cuando este se encuentre oculto dentro de las descripción de las especificaciones técnicas o términos de referencia del procedimiento de contratación.

answer: Favor considerar la presentación de certificados de conformidad del producto o cumplimiento de normas únicamente para el oferente adjudicado

description: Estimados Señores de la comisión técnica solicito muy  comedidamente que el certificado emitido por el SAE sea obligatorio solo para el oferente adjudicado

answer: Favor considerar lo especificado en el inciso 1.1.1 esto es ?cabeza removible?

description: Por favor confirmar que los Tirafusibles requeridos tipo T son cabeza fija o cabeza removible

answer: Favor consideras las especificaciones solicitadas que obedecen a criterios técnicos de operación y mantenimiento de los componentes de las redes de distribución de la contratante

description: Estimados señores  de la comisión técnica por favor confirmar que se acepte materiales con parámetros superiores a los solicitados, es decir para los seccionadores portafusible y barra abierto de 15 kv se pueda ofertar para voltajes de 24 o 27 kV, considerar que serían equipos que superan al parámetro requerido y se garantiza su operación y continuidad de funcionamiento.

answer: Favor considerar la presentación de certificados de conformidad del producto o cumplimiento de normas únicamente para el oferente adjudicado

description: Estimados señores  de la comisión técnica solicitamos que se acepte certificados sae de un test report de un pararrayo de voltaje superior al requerido ya que el contenido de la prueba y norma aplicada es la misma para cualquier voltaje nominal de un pararrayo.

answer: Favor considerar para el ítems 5 ?seccionadores rompe arco? y 6 ?barra cuchilla? la forma de contacto de barra horizontal o de cabeza

description: Señores EEASA con respecto a los seccionadores rompe arco y la barra cuchilla para seccionador rompe arco, en el punto donde se indica la forma de cierre con barra horizontal, ese requerimiento cumple solamente un fabricante en el mundo debido a que la misma posee dicha patente, esto es un atentado a la libre participacion de fabricantes y proveedores, se ruega la rectificacion de este parametro que sea de forma standard como el los demas items que solicita la EEASA.

answer: Estimados oferentes, favor considerar para el ítems 5  Seccionadores rompe arco y 6  Barra cuchilla  la forma de contacto de: barra horizontal o de cabeza.

description: ACLARACION

answer: Estimados oferentes, favor considerar la presentación de certificados de conformidad del producto o cumplimiento de normas únicamente para el oferente adjudicado

description: ACLARACION

answer: Estimados oferentes considerar que el VAE que sea declarado diferente de 0% en el presente proceso, será verificado rigurosamente de acuerdo al reglamento del SERCOP en la etapa de calificación

description: ACLARACION

description: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MV EEASA-2021

ENERGYCONTROL S.A.

streetAddress: CDLA. URDE SA CENTRAL, BALSAMOS 118 ENTRE TODOS LOS SANTOS  SN TARQUI

legalName: ENERGYCONTROL S.A.

QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: INDANZA AV. DE LA PRENSA 140 SANTA BARBARA

legalName: QUEMCO CIA. LTDA.

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 BELISARIO QUEVEDO

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

streetAddress: RIO PALORA AV. AMAZONAS OE3-33 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

title: Subasta


description: TURBINA FRANCIS

description: TURBINA FRANCIS

description: TURBINA Y RUEDAS HIDRAULICAS: TURBINAS PELTON, DE AGUA, FLUJO AXIAL, FLUJO MIXTO, PROPULSOR, REACCION, DERIAZ, FRANCIS, KAPLAN, ETC.

description: POR AHBER CUMPLIDO CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

title: TURBINAS Y RUEDAS HIDRAULICAS

description: TURBINA FRANCIS

description: TURBINA FRANCIS

title: SIE-EEASA-034-2021-3233

answer: Afirmativo, los 10 proyectos son para alcanzar el monto mínimo

description: En la experiencia especifica, se indica 10 proyectos, este numero de proyectos es máximo? es decir se puede justificar la experiencia especifica con un solo proyecto cuyo monto mínimo sea 8.176,86 USD?

answer: El material es NTE INEN 2499:2009 grado 80-55-06.

description: En la sección 2.3  de los pliegos se indica que el material debe ser Hierro Dúctil según la norma NTE INEN 2499:2009 grado 80-55-06, sin embargo en las especificaciones técnicas se indica Hierro dúctil según la norma ASTM A 536 grado 80-55-06, por favor confirmar que el material debe ser según la norma NTE INEN 2499:2009 grado 80-55-06?

description: ADQUISICIÓN DE CODOS DE DESCARGA Y SELLOS MECÁNICOS PARA EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE TURBINAS FRANCIS HORIZONTALES

FUNDIRECICLAR S.A.

streetAddress: 25 DE NOVIEMBRE CALLE UNO N4-363 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: FUNDIRECICLAR S.A.

streetAddress: Av. 12 de Noviembre Espejo 11-29 HUACHI LORETO

title: Subasta


description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE  COMPUTACION  (INFORMATICA)

description: MEJOR VALOR EN PROCESO DE PUJA Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS DEL PROCESO

title: SIE-EEASA-037-2021-3233

answer: Se debe considerar lo indicado en la Sección II, ítem 2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia,  Personal técnico / equipo de trabajo / recursos, donde se indica que el oferente deberá contar por lo menos con dos técnicos certificados por el fabricante hardware y/o software en uno o varios productos que se solicita la renovación y que se indica en el listado de productos que se extiende el soporte y garantía Anexo No. 1. El personal técnico asignado al proyecto específicamente para el posible soporte solicitado por EEASA, debe disponer de certificación de cursos aprobados en tópicos relacionados al funcionamiento y administración de los productos que se solicita renovación y validados o certificados por el fabricante del mismo, para lo cual se deberá adjuntar las certificaciones del fabricante. Acreditar que los ingenieros Certificados tengan relación de dependencia directa.

description: Estimados, para el PERSONAL TECNICO, se solicita certificaciones del fabricante. Favor ELIMINAR o ACLARAR esta solicitud ya que es ambigua y puede generar la descalificación de los oferentes de acuerdo al pensar de quienes califiquen las ofertas. FAVOR ELIMINAR ESTO o ACLARAR de manera exacta, cuantos certificados, que tipos de certificados, y de que fabricante? ya que los servicios solicitados son de mas de 5 fabricantes.

answer: Estimados, se deberá extender el soporte y garantía de los productos de acuerdo a los contratos existente y registrados en los portales de cada fabricante.

description: En la metodologia de trabajo se solicita: "El cambio de las partes lo realizará en las instalaciones de la EEASA, con los técnicos del fabricante o a través de los canales certificados del fabricante. El horario para la reposición de las partes o equipos es de 5x8 durante el período que se encuentre en vigencia la garantía extendida de los equipos. Los costos de los técnicos, insumos, movilización, etc., para la realización de reposición de partes están incluidos dentro del presupuesto determinado en el contrato". Favor ELIMINAR esto, ya que los servicios que se solicitan renovar, tienen sus propias condiciones de servicio, las cuales NO PUEDEN SER MODIFICADAS, sino solo renovadas, con las condiciones que cada fabricantes maneja.

answer: Estimados, se deberá extender el soporte y garantía de los productos de acuerdo a los contratos existente y registrados en los portales de cada fabricante.

answer: Estimados por favor contemplar los Términos de referencia  indicado en el pliego y subido desde el inicio del proceso  en el formato establecido en el portal del SERCOP  *.ushay y que contiene el Anexo No. 1.   Adicionalmente, por su requerimiento se procede a subir el mismo pliego del proceso en formato PDF.

description: Se verifica la documentación cargada y no se encuentran los TDRs para justificar. Se debe tomar el ANEXO 1  como TDRS y se debe justificar ?

answer: Estimados se remite el System Serial Number  del switch1 Catalyst 9400  Series 7  PAK/Serial Number FXS2150Q0NC, Service Level Description SNTC 8X5XNBD

description: Support Hardware/Software Cisco Catalyst 9400 Switch 1 Motherboard S/N: FXS214800JP.EL SERIAL NUMBER: FXS214800JP, no se encuentra en la base de datos de CISCO, validar si el serial es correcto, e indicar que soporte cuenta actualmente este equipo, para tomar en cuenta los costos correctos.

answer: Estimados se remite el System Serial Number  del switch2 Catalyst 9400  Series 7,   PAK/Serial Number FXS2203Q0M6, Service Level Description SNTC 8X5XNBD

description: Switch 2 Motherboard S/N: FXS220101LJ EL SERIAL NUMBER: FXS220101LJ, no se encuentra en la base de datos de CISCO, validar si el serial es correcto, e indicar que soporte cuenta actualmente este equipo, para tomar en cuenta los costos correctos.

answer: Estimados se debe considerar la extensión del soporte y suscripción vigente en el portal del fabricante, por lo que es requerido la suscripción de Cisco FPR2110 Threat Defense Threat and Malware License por un período adicional de 3 años.

description: Support Hardware/Software Cisco Firepower 2110 3 años S/N: JMX2303Y08X S/N: JMX2303Y08ZRequiere algúna suscripción de seguridad para los firepower como Threat Defense Threat, Malware and URL License por 3 años?

answer: Se acepta el personal técnico con el título mencionado, debiendo considerar adicionalmente los aspectos y requisitos indicados en la Sección II, ítem 2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia, Términos de referencia,  Personal técnico / equipo de trabajo / recursos del pliego del proceso.

description: Se solicita aceptar en el personal Tecnico, un Ingeniero industrial en procesos de Automatización, que cuenta con toda la competencia necesaria para las actividades solicitadas.

answer: Se deberá extender el soporte y garantía de los productos de acuerdo al listado del Anexo No. 1 y registrados en los portales de cada fabricante.

description: Se solicita indicar exactamente que servicio de soporte cuentan actualmente en cada equipo, para poder tener en cuenta exactamente el soporte que se debe renovar, ya que algunos equipos cuentan con varios soportes y add-ons. Es sumamente importante conocer esto, para poder tener los costos exactos de lo que se solicita renovar y no exista confusiones al momento de la renovación.

answer: Se acepta la experiencia general y específica la venta o renovación de SOPORTE Y GARANTÍA TÉCNICA, debiendo considerar adicionalmente los aspectos y requisitos indicados en la Sección II, ítem 2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia, Términos de referencia,  Personal técnico / equipo de trabajo / recursos del pliego del proceso.

description: En la experiencia general y especifica, Se solicita que se acepte también la venta o renovación de SOPORTE Y GARANTIA TECNICA, de productos y equipos como los que son parte del presente proceso. Ya que quienes vendemos el SOPORTE y GARANTIA TECNICA, tenemos la experiencia necesaria, para poder participar y brindar los servicios que se solicitan.

answer: El número de usuarios está dado en relación al equipo hardware XG 430 y el tipo de licenciamiento que disponemos Sophos Fullguard Plus registrada en el portal del fabricante y que es definida por el mismo.

description: Favor indicar la cantidad de usuarios para el item 5, Extended Support Sophos Fullguard

answer: Se debe extender la renovación para 4 nodos físicos o virtuales de  acuerdo al contrato 11700487 registrado en el portal del fabricante Red Hat.

description: En el ítem 6, indicar la cantidad de socket para la renovación.

answer: Estimados, el nivel de soporte requerido es Basic Support

description: en el item 8, favor aclarar el nivel de soporte requerido Enterprise plus: Nivel de soporte Basic Soporte técnico 12 horas al día,según el horario laboral especificadoNivel de soporte Production Soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana.

answer: Considerando como host donde se tiene instalado VMware vCenter Server  el número de host es uno,  por favor considerar el contrato de soporte 41545484 con el fabricante Vmware.

description: en el item9 favor aclarar el numero de hosts

answer: Se puede considerar ofertar un nuevo producto antivirus del fabricante Mcafee ó un upgrade al producto del soporte solicitado.

description: La solución Mcafee Endpoint Protection – Advanced Suite ya no está vigente de parte del fabricante y no ofrece opcion de renovación. Se puede ofertar otro producto antivirus de mejores características?

answer: Acta de Preguntas y Respuestas SIE-EEASA-037-2021

description: ACLARACION

name: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

description: RENOVACIÓN Y EXTENSIÓN DE SOPORTE Y GARANTÍA TÉCNICA PRODUCTOS POR UN PERÍODO DE 3 AÑOS

streetAddress: AV. OCCIDENTAL JOSE MIGUEL CARRION N71-282 COTOCOLLAO

ITSEGUINFO CIA. LTDA.

streetAddress: Jerónimo Carrión 6 de Diciembre E8-132 SAN BLAS

legalName: ITSEGUINFO CIA. LTDA.

EIBAR BEJARANO CARLOS GABRIEL

streetAddress: HORACIO SEVILLA GABRIEL NAVARRO 1 HUACHI CHICO

legalName: EIBAR BEJARANO CARLOS GABRIEL

title: Subasta