name: Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság

measure: smeBids

title: Búvárszivattyúk, 9. műszaki csoport (3 db)

description: 3 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerintAz érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények1. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 70 m— elvárt szállítókapacitás: 42,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 64,6 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 2 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: nem— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]2. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 228 mm— elvárt emelőmagasság: 70 m— elvárt szállítókapacitás: 31,8 m3/h— elvárt összhatásfok: 67 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 3 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]3. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 230 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 45,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 77 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 6 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Búvárszivattyúk, 5. műszaki csoport (2 db)

description: 2 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerintAz érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények1. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 30 m— elvárt szállítókapacitás: 100,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 4 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: nem— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]2. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 312 mm— elvárt emelőmagasság: 30 m— elvárt szállítókapacitás: 96,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 63 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 6 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Búvárszivattyúk, 3. műszaki csoport (4 db)

description: 4 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerintAz érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények1. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 593 mm— elvárt emelőmagasság: 30 m— elvárt szállítókapacitás: 60,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 64,6 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 4 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]2. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 797 mm— elvárt emelőmagasság: 30 m— elvárt szállítókapacitás: 66,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 67 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 4 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]3. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 312 mm— elvárt emelőmagasság: 30 m— elvárt szállítókapacitás: 60,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 75 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: nem— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]4. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 312 mm— elvárt emelőmagasság: 30 m— elvárt szállítókapacitás: 72,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Búvárszivattyúk, 2. műszaki csoport (7 db)

description: 7 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerintAz érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények1. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 308 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 105,6 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]2. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 102,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]3. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 100,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]4. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 108,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]5. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 108,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]6. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 100,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]7. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 230 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 100,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Rothasztó keringető szivattyúk beszerzése (4 db)

description: Ajánlatkérő az alábbi termékeket kívánja beszerezni:- 2 db szennyvíztisztító telepi rothasztó keringető szivattyú beszerzése a kecskeméti szennyvíztisztító telepre- 2 db szennyvíztisztító telepi rothasztó fűtés keringető szivattyú beszerzése a kecskeméti szennyvíztisztító telepreA szivattyúk feladata a rothasztókban lévő iszap keverése, valamint az iszap-víz hőcserélőn keresztül történő keringetése. A jelenleg üzemelő szivattyúk 2002-es és 2012-es gyártásúak. A 2002-esek már többször, a 2012-esek pedig egy alkalommal felújításra kerültek. A technológia változása miatt jelenleg fojtva működnek. Ajánlatkérő a koruk, illetve a fojtott, energiapazarló, nem hatékony működésük miatt kívánja cserélni az érintett berendezéseket.Általános műszaki elvárások:- Kizárólag új szivattyú ajánlható meg.- A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami a beépítéshez és üzemszerű működéséhez, szükséges. (pl. állvány, szívókönyök 90o)- A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén meg kell mérnie a tényleges folyadékszállítást a névleges fordulatszámon (50 Hz-hez tartozó) a méretezési nyomáson, és az ehhez a tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a szivattyú leszállításakor. A jegyzőkönyv minimális tartalmi követelményei a műszaki leírásban találhatóak.A méréssel szembeni elvárás:A szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (ISO EN 9906/2b szerint) igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelőségét.Amennyiben a jegyzőkönyv kiállításának költségigénye van, a jegyzőkönyv helyett ajánlattevő nyilatkozata is elegendő arról, hogy a mérési eredmények a fent előírt szabványkövetelménynek megfelelnek. A nyilatkozat nem helyettesíti a mérési adatok megadását; a fent előírt mérési adatokat nyilatkozat benyújtása esetén is meg kell adni.- A szivattyúk szennyvizet, vagy szennyvíz iszapot szállítanak, ami szálas anyagot, homokot üzemszerűen tartalmaz, a szivattyúnak ezt tudnia kell kezelnie károsodás nélkül. A kopásra visszavezethető meghibásodásokat is garanciális hibának tekintjük a vállalt garanciális időn belül.- A szivattyú járókeréknek magas kopásállóságú acélból kell készülnie, minimum 47HRC vagy attól keményebb legyen.- Irányítástechnikai elvárások: Minden beépített berendezést villamos fogyasztásmérővel kell ellátni, Ethernetes kapcsolattal. ModbusTCP protokollal. Feleljen meg a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet 2. § (1)-nek.A rothasztó keringető, és fűtés keringető szivattyúkat frekvenciaváltóval kell ellátni. A frekvenciaváltóhoz kapcsolódó elvárások (amennyiben a frekvenciaváltó nem a szivattyú része):- A frekvenciaváltó legalább 10%-al nagyobb teljesítményű legyen, mint a szivattyú maximális teljesítmény felvétele. (amennyiben a frekvenciaváltó nem a szivattyú része)- Ethernet interfész, MODBUS TCP protokoll- Kémiai hatásoknak ellenálló kivitel (pl. lakkozott kártya)- Grafikus kijelző- Energia adatok, belső hőmérséklet kiolvasási lehetőség- EMC szempontjából üzemeltethető legyen lakossági környezetben is.- A frekvenciaváltó falra szerelhető kivitelű legyen ennek megfelelő érintés, és IP védelemmelSpeciális műszaki elvárások (rothasztó keringető szivattyú; csak keverés a feladatuk):- Q=200 m3/h H=8-12m (12m emelőmagasság igény esetén is tudnia kell a 200 m3/h mennyiséget szállítani)- Szállítandó anyag: rothasztott szennyvíz iszap (Az iszapból biogáz kiválhat, ezt el kell viselnie a szivattyúnak.)- Szárazanyag tartalom: 2-4% (20-40 kg/m3)- Közeg hőmérséklete: 20-60 celsius- Szárazaknás telepítés- Védelem: IP 68 (a szivattyú időnként víz (iszap) alá kerülhet, ha az akna elöntésre kerül)Speciális műszaki elvárások (rothasztó fűtés keringető szivattyú):- Q=150 m3/h H=8-12m (12m emelőmagasság igény esetén is tudnia kell a 150 m3/h mennyiséget szállítani)- Szállítandó anyag: rothasztott szennyvíz iszap (Az iszapból biogáz kiválhat, ezt el kell viselnie a szivattyúnak)- Szárazanyag tartalom: 2-4% (20-40 kg/m3)- Közeg hőmérséklete: 20-60 celsius- Szárazaknás telepítés- Védelem: IP 68 (a szivattyú időnként víz (iszap) alá kerülhet, ha a pince elöntésre kerül)A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),- a tényleges folyadékszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés esetén a szerződés tárgyát képezi továbbá az eszközök szakszerű működtetéséhez szükséges időtartamú oktatás és betanítás biztosítása 2 fő kezelőszemélyzet részére.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Búvárszivattyúk, 10. műszaki csoport (1 db)

description: 1 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerintAz érintette telephelyen jelenleg üzemelő szivattyú alacsony hatásfokú, elavult konstrukció, ajánlatkérő cserélni kívánja azt.A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények1. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 312 mm— elvárt emelőmagasság: 40 m— elvárt szállítókapacitás: 66,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 75,0 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 5 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: nem— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Búvárszivattyúk, 8. műszaki csoport (2 db)

description: 2 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerintAz érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények1. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 230 mm— elvárt emelőmagasság: 40 m— elvárt szállítókapacitás: 43,2 m3/h— elvárt összhatásfok: 74 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 5 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: nem— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]2. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 208 mm— elvárt emelőmagasság: 40 m— elvárt szállítókapacitás: 47,4 m3/h— elvárt összhatásfok: 34 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 8 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Búvárszivattyúk, 7. műszaki csoport (2 db)

description: 2 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerintAz érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények1. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 312 mm— elvárt emelőmagasság: 59 m— elvárt szállítókapacitás: 25,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 53 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 5 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]2. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 58 m— elvárt szállítókapacitás: 30,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 53 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 4 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Búvárszivattyúk, 6. műszaki csoport (4 db)

description: 4 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerintAz érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények1. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 228 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 84,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]2. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 84,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 77 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]3. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 87,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 77 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]4. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 90,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 77 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 2 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: nem— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Búvárszivattyúk, 4. műszaki csoport (2 db)

description: 2 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerintAz érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezésekkel szembeni speciális műszaki követelmények1. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 40 m— elvárt szállítókapacitás: 30,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 34 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 4 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: nem— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]2. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 230 mm— elvárt emelőmagasság: 40 m— elvárt szállítókapacitás: 24,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 34 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 6 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: nem— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Búvárszivattyúk, 1. műszaki csoport (5 db)

description: 5 db búvárszivattyú beszerzése a lenti termékparaméterek szerintAz érintette telephelyeken jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony hatásfokú, elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezésekkel kapcsolatos speciális műszaki követelmények1. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 504 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 78,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 74 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 2 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: nem— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]2. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 72,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]3. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 228 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 78,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: igen— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]4. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 302 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 75,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 76 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 1 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: nem— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: szinkronmotor esetén— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]5. szivattyú:— béléscső belső átmérő: 790 mm— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 72,0 m3/h— elvárt összhatásfok: 69 %— szükséges kábelhossz: 60 m— maximális homoktartalom: 5 g— elvárt védettség: IP68— napi indítások száma: 6 db— beépített visszacsapóval szerelt: igen— hűtőköpennyel szerelve: igény szerint— frekvenciaváltóval szállítandó: nem— RFI és SIN szűrőt kell szállítani: igen— Ivóvizes alkalmazási engedély: igen [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint]A frekvenciaváltóval kapcsolatos műszaki követelmények (amennyiben releváns) a közbeszerzési dokumentáció részeként közzétett műszaki leírásban találhatóak.Vezérelhetőségi elvárások részletesen a műszaki leírásban.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Nyomásfokozó szivattyú (1 db) - tiszakécskei telep

description: 1 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése frekvenciaváltóval a tiszakécskei vízműtelepreA tiszakécskei telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony, EFF1-es hatásfokú elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények:— darabszám: 1 db— elvárt emelőmagasság: 12 m— elvárt szállítókapacitás: 300 m3/h— elvárt összhatásfok: 75 %— NPSHa: 10,7 m— szívóvezeték átmérője (DN): 150 mm— szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 150 mm— szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 150 mm— nyomóvezeték átmérője: 273 mm— nyomóvezeték átmérője: 273 mm— szükséges kábelhossz: 16 m— frekvenciaváltóval kell szállítani: igen— megengedett névleges teljesítményfelvétel: -— meglévő gépalap: nincs, talpon állFrekvenciaváltóval szembeni műszaki követelmények:— Feszültségszint: 3x400 V— Túlterhelhetőség min. 10 %— Bemenetek: 2 analóg (V/mA), 6 digitális— Kimenetek: 2 relé, 1 analóg (V/mA)— Száraz kondenzátor— Magyar nyelvű grafikus kijelző— A kijelzővel lehetőség legyen a paraméterek másolására— A kijelzőn egy időben megjeleníthető 9 paraméter (többek között a frekvenciaváltó belső hőmérséklete)— Beépített IEC61131-3 standard funkció blokkos (10db) mini „PLC”— Lakkozott kártyák— Kommunikációs protokoll: Modbus TCP/ RS485— Szárazon futás védelem (beépített funkció, paraméterezhető)— Termikus motorvédelem (OPT-BH-V kártya vagy ezzel egyenértékű kártya)— Automatikus motorillesztés— PM és Reluktanciamotorok hajtására alkalmas legyen— Multi Master alkalmazás— Multi Follower alkalmazás— IP54-es védettség— Kivitel: falra szerelhető— Beépített hálózati fojtó— EMC zavarszűrő lakossági környezetre kialakítvaÁltalános műszaki követelmények:— Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban,— Szállítandó közeg: 17-25 oC hőmérsékletű ivóvíz,— A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően,— A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra,— A szivattyúk telepítéshez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a műszaki leírásban,— A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást,— A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke,— A jótállás időtartama minimum 24 hónap,— Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelőségét,— Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi, szabványossági vizsgálat),— A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a forgalmazó által garantált paramétereknek.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Nyomásfokozó szivattyúk (2 db) - öcsödi telep

description: 2 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése az öcsödi vízműtelepreAz öcsödi telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony, EFF1-es hatásfokú elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények:— darabszám: 2 db— elvárt emelőmagasság: 60 m— elvárt szállítókapacitás: 30 m3/h— elvárt összhatásfok: 67 %— NPSHa: 10,2 m— szívóvezeték átmérője (DN): 150 mm— szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 65 mm— szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 63 mm— nyomóvezeték átmérője: 150 mm— nyomóvezeték átmérője: 150 mm— szükséges kábelhossz: 10 m— frekvenciaváltóval kell szállítani: nem— megengedett névleges teljesítményfelvétel: 7,5 kW— meglévő gépalap: 25 x 40Általános műszaki követelmények:— Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban,— Szállítandó közeg: 17-25 oC hőmérsékletű ivóvíz,— A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően,— A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra,— A szivattyúk telepítéshez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a műszaki leírásban,— A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást,— A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke,— A jótállás időtartama minimum 24 hónap,— Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelőségét,— Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi, szabványossági vizsgálat),— A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a forgalmazó által garantált paramétereknek.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Nyomásfokozó szivattyúk (3 db) - martfűi telep

description: 3 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése a martfűi vízműtelepreA martfűi telephelyen jelenleg üzemelő szivattyúk alacsony, EFF1-es hatásfokú elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények:— darabszám: 3 db— elvárt emelőmagasság: 30 m— elvárt szállítókapacitás: 65 m3/h— elvárt összhatásfok: 67 %— NPSHa: 10,6 m— szívóvezeték átmérője (DN): 100 mm— szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 100 mm— szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 100 mm— nyomóvezeték átmérője: 100 mm— nyomóvezeték átmérője: 100 mm— szükséges kábelhossz: 15 m— frekvenciaváltóval kell szállítani: nem— megengedett névleges teljesítményfelvétel: 7,5 kW— meglévő gépalap: 25 x 40Általános műszaki követelmények:— Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban,— Szállítandó közeg: 17-25 oC hőmérsékletű ivóvíz,— A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően,— A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra,— A szivattyúk telepítéshez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a műszaki leírásban,— A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást,— A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke,— A jótállás időtartama minimum 24 hónap,— Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelőségét,— Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi, szabványossági vizsgálat),— A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a forgalmazó által garantált paramétereknek.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Nyomásfokozó szivattyúk(3 db) - cserkeszőlői telep

description: 3 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése a cserkeszőlői vízműtelepreA cserkeszőlői telephelyen jelenleg üzemelő nyomásfokozó szivattyúk alacsony, EFF1-es hatásfokú elavult konstrukciók, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények:— darabszám: 3 db— elvárt emelőmagasság: 50 m— elvárt szállítókapacitás: 58 m3/h— elvárt összhatásfok: 64 %— NPSHa: 7,6 m— szívóvezeték átmérője (DN): 250 mm— szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 65 mm— szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 50 mm— nyomóvezeték átmérője: 160 mm— nyomóvezeték átmérője: 160 mm— szükséges kábelhossz: 15 m— frekvenciaváltóval kell szállítani: nem— megengedett névleges teljesítményfelvétel: 15 kW— meglévő gépalap: 44 x 75Általános műszaki követelmények:— Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban,— Szállítandó közeg: 17-25 oC hőmérsékletű ivóvíz,— A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően,— A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra,— A szivattyúk telepítéshez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a műszaki leírásban,— A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást,— A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke,— A jótállás időtartama minimum 24 hónap,— Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelőségét,— Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi, szabványossági vizsgálat),— A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a forgalmazó által garantált paramétereknek.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Nyomásfokozó szivattyúk (2 db) - ceglédi telep

description: 2 db nyomásfokozó szivattyú beszerzése frekvenciaváltóval a ceglédi vízműtelepreA telephelyen jelenleg üzemelő nyomásfokozó szivattyúk elavultak, ajánlatkérő cserélni kívánja azokat.A berendezéssel szembeni speciális műszaki követelmények:— darabszám: 2 db— elvárt emelőmagasság: 50 m— elvárt szállítókapacitás: 40 m3/h— elvárt összhatásfok: 64 %— NPSHa: 10 m— szívóvezeték átmérője (DN): 108 mm— szivattyúcsonk szívóágának csatlakozás (DN): 100 mm— szivattyúcsonk nyomóágának csatlakozás (DN): 100 mm— nyomóvezeték átmérője: 108 mm— nyomóvezeték átmérője: 108 mm— szükséges kábelhossz: 10 m— frekvenciaváltóval kell szállítani: igen— megengedett névleges teljesítményfelvétel: -— meglévő gépalap: nincsFrekvenciaváltóval szembeni műszaki követelmények:— Feszültségszint: 3x400 V— Túlterhelhetőség min. 10 %— Bemenetek: 2 analóg (V/mA), 6 digitális— Kimenetek: 2 relé, 1 analóg (V/mA)— Száraz kondenzátor— Magyar nyelvű grafikus kijelző— A kijelzővel lehetőség legyen a paraméterek másolására— A kijelzőn egy időben megjeleníthető 9 paraméter (többek között a frekvenciaváltó belső hőmérséklete)— Beépített IEC61131-3 standard funkció blokkos (10db) mini „PLC”— Lakkozott kártyák— Kommunikációs protokoll: Modbus TCP/ RS485— Szárazon futás védelem (beépített funkció, paraméterezhető)— Termikus motorvédelem (OPT-BH-V kártya vagy ezzel egyenértékű kártya)— Automatikus motorillesztés— PM és Reluktanciamotorok hajtására alkalmas legyen— Multi Master alkalmazás— Multi Follower alkalmazás— IP54-es védettség— Kivitel: falra szerelhető— Beépített hálózati fojtó— EMC zavarszűrő lakossági környezetre kialakítvaÁltalános műszaki követelmények:— Csak új, korábban még nem használt berendezések szerepelhetnek az ajánlatban,— Szállítandó közeg: 17-25 oC hőmérsékletű ivóvíz,— A megajánlott szivattyúknak rendelkeznie kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírt engedéllyel a vízellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően,— A megajánlott új szivattyúhoz tartozó villanymotoroknak alkalmasnak kell lennie frekvenciaszabályzóval történő hajtásra,— A szivattyúk telepítéshez szükséges átalakítások (gépészeti, építészeti) elvégzése és a telepítés ajánlatkérő feladata, de csak olyan szivattyúra ajánlható meg, mely jelentős átalakítás nélkül beépíthető a telepítési helyszínre. Részletes telepítési információk a műszaki leírásban,— A vízműtelepeken rendelkezésre álló PLC programozása ajánlatkérő feladata, beleértve a termikus és szárazra futás elleni védelemmel kapcsolatban felmerülő programozást,— A megadott adatsorban lévő NPSHa-nál nem lehet nagyobb kiválasztott szivattyú NPSHr értéke,— A jótállás időtartama minimum 24 hónap,— Szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (az ISO 9906:1996 8,2 pont szerinti standard mérések alapján) igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelőségét,— Szivattyúk üzembe helyezésénél üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni (egytengelyűség beállítás, rezgés mérés, érintésvédelmi, szabványossági vizsgálat),— A próbaüzem során a szivattyúra vonatkozó műszaki adatokat mérni, ellenőrizni és dokumentálni kell, hogy mindenben megfelel-e a forgalmazó által garantált paramétereknek.Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre (szivattyú, frekvenciaváltó, szűrők) vonatkozóan típusonként az alábbi dokumentumokat:— műszaki rajz— műszaki adatlap, leírás vagy gyártói nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell az ajánlatban feltüntetett valamennyi adatot ellenőrizhetően, illetve tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: szivattyú adatai, villanymotor adatai, anyagok, üzemállapot adatok. Részletesen előírások a műszaki leírásban találhatóak.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv),— az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra vonatkozóan előírt engedély meglétét igazoló, az illetékes népegészségügyi szerv által kiállított használati engedély, illetve a nyilvántartásba vételről kiadott határozat egyszerű másolata.A szerződés első szakaszának tárgyát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.A szerződés második szakaszában nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Vákuumszivattyúk beszerzése (4 db)

description: Ajánlatkérő az alábbi termékeket kívánja beszerezni:— 2 db vákuumszivattyú az orgoványi szennyvíztisztító telepre— 2 db vákuumszivattyú a törteli szennyvíztisztító telepreA jelenleg üzemelő vákuumszivattyúk több mint 20 évesek, korszerűtlenek, energiapazarlók, ezért ajánlatkérő ezen 2-2 db vákuumszivattyút cseréjét kívánja megvalósítani.Általános műszaki elvárások:— Kizárólag új vízgyűrűs vákuumszivattyú ajánlható meg,— A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges,— Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a vákuumtartályhoz, nyomóoldali csővezetékhez, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe helyezés, betanítás,— A csővezeték rendszerhez úgy kell csatlakozni, hogy a lehető legkevesebb helyi veszteséget okozzon. (Pl. a lehető legkevesebb iránytörés, az iránytörések nagy ívben történjenek, ne legyen benne szűkítés.)— A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges fordulatszámon, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Minden berendezés esetében. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a vákuumszivattyú leszállításakor. A jegyzőkönyv minimális tartalmi követelményei a műszaki leírásban találhatóak,— A légszállításokat az egységesítés érdekében a szívóoldali 600 mBar vákuum, 1 Bar túlnyomás a nyomó oldalon (Kipufogó rendszer, csővezeték, szeparátor tartály (vízleválasztó), aktívszenes szűrő vesztesége), 10 oC fok szívott levegő hőmérséklete és 100 % rel. páratartalom a szívott levegőben feltételekre kérjük számítani,— A környezeti hőmérséklet a teremben elérheti a 40 oC-t, amit a berendezésnek károsodás nélkül el kell viselnie,— A berendezés által elszívott levegőben a szennyvíz gőze, és szennyvízből kilépő gázok pl Kén-hidrogén előfordulása üzemszerű, és ez korrozív. A berendezésnek ezt évtizedekig el kell viselnie károsodás nélkül,— Elvárt anyagminőség a vákuumszivattyú házra: gömbgrafitos (duktil) öntöttvas legalább EN-GJS-400-15— Tengelytömítés: Csúszógyűrűs— A külső környezet korrózió szempontjából agresszív lehet (pára, kén-hidrogén jelen lehet),— A vákuumszivattyúk beépítését folyamatos működés mellett kell végezni, tehát azt úgy kell megszervezni, hogy a kivitelezés során üzem fennmaradjon, a szennyvíz szállítás folyamatos legyen. (legfeljebb 8 óra kiesés a megengedett)— A vákuumszivattyúkat úgy kell telepíteni, hogy elegendő hely maradjon a karbantartás, javítás elvégzéséhez,— A gépházak szellőzése, levegőbevitele megoldott, ez nem feladata az ajánlattevőnek,— Irányítástechnikai elvárások: Minden beépített berendezést villamos fogyasztásmérővel kell ellátni, Ethernetes kapcsolattal. ModbusTCP protokollal. Feleljen meg a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet 2. § (1)-nek.A vákuumszivattyúkat frekvenciaváltóval kell ellátni. A frekvenciaváltóhoz kapcsolódó elvárások:— A frekvenciaváltó legalább 10 %-al nagyobb teljesítményű legyen, mint a fúvó maximális teljesítmény felvétele— Ethernet interfész, MODBUS TCP protokoll— Kémiai hatásoknak ellenálló kivitel (pl lakkozott kártya)— Grafikus kijelző— Energia adatok, belső hőmérséklet kiolvasási lehetőség— EMC szempontjából üzemeltethető legyen lakossági környezetben is,— A frekvenciaváltó falra szerelhető kivitelű legyen ennek megfelelő érintés, és IP védelemmelA nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv,— légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).Speciális műszaki követelmények (orgoványi vákuumszivattyúk):— Tervezett mennyiség: 2 db— Tervezett légszállítás: 540 m3/h— Tervezet üzemi vákuum: 550-650mBar— Frekvenciaváltós üzem: szükséges (jelenleg nincs frekvenciaváltó)Speciális műszaki követelmények (törteli vákuumszivattyúk):— Tervezett mennyiség: 2 db— Tervezett légszállítás: 720 m3/h/db— Tervezet üzemi vákuum: 550-650mBar— Frekvenciaváltós üzem: szükséges (jelenleg nincs frekvenciaváltó)Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Szennyvízátemelő szivattyúk beszerzése (2 db)

description: 2 db szivattyú beszerzése a kecskeméti szennyvíztisztító telep szennyvíz átemelőjébenA kecskeméti szennyvíztisztító telep központi szennyvíz átemelőjében 6 db szivattyú üzemel. Ebből 2 db ~730 m3/h, 4 db ~300 m3/h kapacitású. Egyszerre csak a fele van üzemben, és az üzemben lévők is felváltva üzemelnek a beérkező vízhozam függvényében. Jelenleg ajánlatkérő a 2 db legnagyobb szivattyú kiváltását szeretné elérni az új szivattyúk beszerzésével.Általános műszaki elvárások:- Kizárólag új szivattyú ajánlható meg.- A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez és a garancia érvényesítéséhez szükséges.- A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén meg kell mérnie a tényleges folyadékszállítást a névleges fordulatszámon (50 Hz-hez tartozó) a méretezési nyomáshoz, és az ehhez a tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a szivattyú leszállításakor. A jegyzőkönyv minimális tartalmi követelményei a műszaki leírásban találhatóak.A méréssel szembeni elvárás:A szivattyúk szállítását megelőzően gyártóművi hidraulikai méréssel (ISO EN 9906/2b szerint) igazolni kell a szivattyúk kiválasztási paramétereknek való megfelelőségét.Amennyiben a jegyzőkönyv kiállításának költségigénye van, a jegyzőkönyv helyett ajánlattevő nyilatkozata is elegendő arról, hogy a mérési eredmények a fent előírt szabványkövetelménynek megfelelnek. A nyilatkozat nem helyettesíti a mérési adatok megadását; a fent előírt mérési adatokat nyilatkozat benyújtása esetén is meg kell adni.- A szivattyúk szennyvizet, vagy szennyvíz iszapot szállítanak, ami szálas anyagot, homokot üzemszerűen tartalmaz, a szivattyúnak ezt tudnia kell kezelnie károsodás nélkül. A kopásra visszavezethető meghibásodásokat is garanciális hibának tekintjük a vállalt garanciális időn belül.- A szivattyú járókeréknek magas kopásállóságú acélból kell készülnie, minimum 47HRC vagy attól keményebb legyen.- Irányítástechnikai elvárások: Minden beépített berendezést villamos fogyasztásmérővel kell ellátni, Ethernetes kapcsolattal. ModbusTCP protokollal. Feleljen meg a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet 2. § (1)-nek.Speciális műszaki elvárások:- 2 db szivattyú- A műszaki leírásban található csővezeték jellegörvéhez illeszkedjen optimális munkapontban, úgy hogy a folyadékszállítás legalább 750 m3/h legyen.- A fajlagos villamos energia igény számításhoz az alábbi értékeket kérjük fegyelembe venni: Q=750 m3/h, H= 10 m. Ehhez a ponthoz kérjük megadni a szivattyú teljes villamos energia felvételét.- Az átemelő szivattyúk esetében nem szükséges frekvenciaváltó, de szivattyúval egybeépített frekvenciaváltó megajánlható.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),- a tényleges folyadékszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszközök ajánlatkérő részére új, működőképes állapotban, a beépítéshez és az üzemszerű működéshez szükséges felszereltséggel kialakítottan, ellátottan történő átadása. Az eszközöket ajánlatkérő fogja telepíteni, beépíteni.Továbbá, amennyiben a hivatalos gyártói garancia érvényességének feltétele az eszközök nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezése, úgy nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő által telepített eszközöket üzembe helyezni.Nyertes ajánlattevő általi üzembe helyezés esetén a szerződés tárgyát képezi továbbá az eszközök szakszerű működtetéséhez szükséges időtartamú oktatás és betanítás biztosítása 2 fő kezelőszemélyzet részére.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Biogáz sűrítő fúvó beszerzése (1 db)

description: 1 db szennyvíztisztító telepi biogáz sűrítő fúvó beszerzése frekvenciaváltóval a kecskeméti szennyvíztisztító telepreJelenleg 2 db AERZEN GM 10S típusú fúvó üzemel felváltva, egyszerre nem kell üzemelniük. Az egyik berendezés 2005-ös, a másik berendezés 2007-es gyártású. Egy berendezés elbírja a két gázmotor együttes üzemét (legfeljebb 500 m3/h), de legtöbbször csak egy gázmotor üzemel. Ez esetben a többlet egy by-pass ágon visszajut a szívó oldalra. Ezt az energiapazarló állapotot kívánja ajánlatkérő megszüntetni a fúvók cseréjével és frekvenciaváltó alkalmazásával.A biogáz sűrítő fúvóhoz kapcsolódó elvárások:— 1 db új biogáz sűrítő fúvó— Elvárt szállított biogáz térfogatáram hálózati frekvencián (ennél kevesebb nem ajánlható meg): 500 m3/h— Elvárt szállított biogáz térfogatáram hálózati frekvencián (ennél kevesebb nem ajánlható meg) normál állapotban: 450 Nm3/h— Szállított biogáz térfogatáram üzemi alsó tartományban (ennél alacsonyabb térfogatáramot is tudjon tartósan szállítani): 200 m3/h— Szállított biogáz térfogatáram üzemi alsó tartományban (ennél alacsonyabb térfogatáramot is tudjon tartósan szállítani) normál állapotban: 180 Nm3/h— Szívó oldali nyomás: 15 mBar— Maximális nyomás: 100 mBar— Nyomás emelkedés: 85 mBar— Frekvenciaváltós üzem: igen— Környezeti hőmérséklet: 10-40 celsius— Biogáz hőmérséklete: 15-30 celsius— Speciális tömítés biogázhoz: igen— Speciális korrózióvédő bevonat biogázhoz: igen— Meghajtómotor IP 55 védelem, frekvenciaváltós hajtásra alkalmas kivitel: igen— Zajvédő borítás: igen— Bypass-csővezeték DN 80 (C-acél): már ajánlatkérő rendelkezésére áll— Műszerezettség és biztosítás: a biztonságos üzemhez szükséges mértékig— Bontókapcsoló: a biztonságos üzemhez szükséges mértékig— Szikrabiztos szíjvédelem (ékszíjhajtás esetén): igenA frekvenciaváltóhoz kapcsolódó elvárások:— A frekvenciaváltó legalább 10 %-al nagyobb teljesítményű legyen, mint a fúvó maximális teljesítmény felvétele— Ethernet interfész, MODBUS TCP protokoll— Kémiai hatásoknak ellenálló kivitel (pl lakkozott kártya)— Grafikus kijelző— Száraz kondenzátorok alkalmazása— Moduláris bővíthetőség— IEC61131-3 standard funkció blokkal történő programozási lehetőség— Energia adatok, belső hőmérséklet kiolvasási lehetőség— EMC szempontjából üzemeltethető legyen lakossági környezetben is,— Mennyisség 1 dbATEX előírások:— A sűrítő belseje 0-ás zóna,— A sűrítő külső környezete alapján a védettséget II A T3 (200oC) G kénhidrogénre kell méretezni.A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv,— zajmérési jegyzőkönyvek,— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítások (sűrítő és villanymotor gépkönyvek),— beépített anyagok bizonylata,— ATEX dokumentumok.A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fúvó blokk, motor, keret, hangtompítók amennyiben szükséges az elvárt zajszint biztosításához, zajcsillapító burkolat).Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az eszköz új, működőképes állapotban történő átadása, a telepítés, a csatlakoztatás a biogáz, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, az üzembe helyezés és a kezelőszemélyzet betanítása.Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Fúvó beszerzése (1 db) - öcsödi telep

description: 1 db szennyvíztisztító telepi fúvó beszerzése az öcsödi szennyvíztisztító telepreA telephelyen jelenleg 3 db 2006-os fúvó van, ebből egy darabot kíván ajánlattevő kicserélni és elsősorban az kívánja majd használni.Levegőztetett medencék száma: Két levegőztető medence van, a medencék és a gépház között egy közös csővezeték.A levegőztető rendszer rövid leírása: az épületből kimenő közös vezeték két felé ágazik.Fúvók szabályzási módja: 4-20 mA-es jel alapján, frekvenciaváltóval történik a vezérlés.Általában hány fúvó üzemel egyszerre: 1 db fúvó üzemelNyomás a rendszerben, a fúvók után: Nem mért.Az adott telephely specifikációja alapján a berendezéseknek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelniük:- 1 db új fúvó- Elvárt légszállítás 420 Nm3/óra- Üzemi nyomásigény (erre kell a fúvót méretezni) 600 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után. )- A fúvóhoz frekvenciaváltót kell biztosítani.Általános - telephelyi specifikációtól független - műszaki elvárások:- Kizárólag új fúvó ajánlható meg.- A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fúvó blokk, motor, keret, hangtompítók (szívó és nyomó), lefúvató szelep, (szükség szerint tehermentesítő szelep) zajcsillapító burkolat.- Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a levegő, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe helyezés, betanítás. A beépítés, üzembe helyezés helyiségspecifikus adatai a műszaki leírásban találhatóak.- Megengedett hangnyomásszint (a teljes fordulatszám-tartományon át) legfeljebb 80 dB(A). Hangtompítót, zajcsillapító burkolatot alkalmazni kell.- A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén minden berendezés esetében meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges fordulatszámon, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a fúvó leszállításakor. Tartalmi min. követelmény a műszaki leírásban.- A légszállításokat méretezéskor az egységesítés érdekében a szívóoldali 1013 mbar légköri nyomás, 25 °C fok hőmérséklet és 60 % relatív páratartalom környezeti feltételekre kérjük számítani.- Az elvárt maximális nyomásigény 700 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után. ) A méretezéshez alkalmazandó üzemi nyomásigényt telephelyenként kerül megadásra meg a speciális követelmények között.- A fúvók biztonsági szelepei csak 900 mBar felett nyissanak.- Az irányítástechnikai elvárásoknak (műszaki leírásban) feleljen meg.- A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),- érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv,- légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.A vételár nem foglalja magában a kötelezően biztosítandó minimális 24 hónapos jótállási időszakra a nyertes ajánlattevő által megajánlott egyösszegű karbantartási átalányárat, mely magában foglalja a teljesítést követő jótállási időszak kötelezően biztosítandó 24 hónapos időszaka alatt tervezett, gyártói megajánlás és a termékek üzemelési intenzitása alapján kalkulált, kötelezően elvégzendő időszakos karbantartások kapcsán felmerülő valamennyi költséget, különös tekintettel az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási díjat. Ajánlattevő az Árajánlat kiegészítése c. táblázatban, az arra kijelölt helyen köteles feltüntetni a fenti karbantartás átalányárát.A karbantartási szolgáltatás részletes ismertetése a szerződéstervezetben és mellékletében található.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Fúvók beszerzése (2 db) - martfűi telep

description: 2 db szennyvíztisztító telepi fúvó beszerzése a martfűi szennyvíztisztító telepreA telephelyen jelenleg 2 db fúvó üzemel, ezt kívánja ajánlatkérő kiváltani 2 db új fúvóval.Fúvók szabályzási módja: Nincs szabályzás, állandóan megy.Általában hány fúvó üzemel egyszerre: 1 db fúvó üzemelAz adott telephely specifikációja alapján a berendezéseknek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelniük:- 2 db új fúvó- Elvárt légszállítás 650 Nm3/óra- Üzemi nyomásigény (erre kell a fúvót méretezni) 600 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után. )- A fúvóhoz frekvenciaváltót kell biztosítani. A frekvenciaváltót nem kell szekrénybe tenni, falra szerelhető kivitelt kérünk az ehhez megfelelő IP védettséggel, vagy a frekvenciaváltó legyen a fúvóval egybeépített.Általános - telephelyi specifikációtól független - műszaki elvárások:- Kizárólag új fúvó ajánlható meg.- A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fúvó blokk, motor, keret, hangtompítók (szívó és nyomó), lefúvató szelep, (szükség szerint tehermentesítő szelep) zajcsillapító burkolat.- Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a levegő, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe helyezés, betanítás. A beépítés, üzembe helyezés helyiségspecifikus adatai a műszaki leírásban találhatóak.- Megengedett hangnyomásszint (a teljes fordulatszám-tartományon át) legfeljebb 80 dB(A). Hangtompítót, zajcsillapító burkolatot alkalmazni kell.- A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén minden berendezés esetében meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges fordulatszámon, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a fúvó leszállításakor. Tartalmi min. követelmény a műszaki leírásban.- A légszállításokat méretezéskor az egységesítés érdekében a szívóoldali 1013 mbar légköri nyomás, 25 °C fok hőmérséklet és 60 % relatív páratartalom környezeti feltételekre kérjük számítani.- Az elvárt maximális nyomásigény 700 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után. ) A méretezéshez alkalmazandó üzemi nyomásigényt telephelyenként kerül megadásra meg a speciális követelmények között.- A fúvók biztonsági szelepei csak 900 mBar felett nyissanak.- Az irányítástechnikai elvárásoknak (műszaki leírásban) feleljen meg.- A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),- érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv,- légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.A vételár nem foglalja magában a kötelezően biztosítandó minimális 24 hónapos jótállási időszakra a nyertes ajánlattevő által megajánlott egyösszegű karbantartási átalányárat, mely magában foglalja a teljesítést követő jótállási időszak kötelezően biztosítandó 24 hónapos időszaka alatt tervezett, gyártói megajánlás és a termékek üzemelési intenzitása alapján kalkulált, kötelezően elvégzendő időszakos karbantartások kapcsán felmerülő valamennyi költséget, különös tekintettel az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási díjat. Ajánlattevő az Árajánlat kiegészítése c. táblázatban, az arra kijelölt helyen köteles feltüntetni a fenti karbantartás átalányárát.A karbantartási szolgáltatás részletes ismertetése a szerződéstervezetben és mellékletében található.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Fúvók beszerzése (4 db) - kecskeméti telep

description: 4 db szennyvíztisztító telepi fúvó beszerzése a kecskeméti szennyvíztisztító telepreA kecskeméti szennyvíztisztító telepen 4 db levegőztető medence van. Minden levegőztető medencéhez 2-2 fúvó tartozik. 8 db KAESER FB 620C típusú fúvóból a 4 db régebbit kívánja ajánlatkérő kiváltani. Standard működés esetén minden levegőztetőhöz egy csővezeték csatlakozik, ehhez tartozik két fúvó. A kiváltandó 4 fúvónál, két fúvóhoz tartozik egy közös frekvenciaváltó. (a frekvenciaváltó hajthatja a kettő közül bármelyiket, illetve egyszerre a kettőt is.) A megmaradó 4 fúvó esetében egy fúvóhoz egy frekvenciaváltó tartozik.Az adott telephely specifikációja alapján a berendezéseknek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelniük:— 4 db új fúvó— Elvárt légszállítás fúvónként 2750 Nm3/óra— Üzemi nyomásigény 580 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után.) Méretezéskor 600 mBar-t kell alkalmazni,— Amennyiben a fúvókban olaj található, rendelkezni kell olajtér felügyelettel, vagyis ha az olaj szintje lecsökken, a fúvót tiltania kell,— Elhelyezés, telepítés: A műszaki leírásban foglaltak szerint. Az ajánlatevő feladata a gépek elhelyezése, így az esetleges szintkiegyenlítés is.Általános - telephelyi specifikációtól független - műszaki elvárások:— Kizárólag új fúvó ajánlható meg,— A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fúvó blokk, motor, keret, hangtompítók (szívó és nyomó), lefúvató szelep, (szükség szerint tehermentesítő szelep) zajcsillapító burkolat,— Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a levegő, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe helyezés, betanítás. A beépítés, üzembe helyezés helyiségspecifikus adatai a műszaki leírásban találhatóak,— Megengedett hangnyomásszint (a teljes fordulatszám-tartományon át) legfeljebb 80 dB(A). Hangtompítót, zajcsillapító burkolatot alkalmazni kell,— A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén minden berendezés esetében meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges fordulatszámon, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a fúvó leszállításakor. Tartalmi min. követelmény a műszaki leírásban,— A légszállításokat méretezéskor az egységesítés érdekében a szívóoldali 1013 mbar légköri nyomás, 25 oC fok hőmérséklet és 60 % relatív páratartalom környezeti feltételekre kérjük számítani,— Az elvárt maximális nyomásigény 700 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után.) A méretezéshez alkalmazandó üzemi nyomásigényt telephelyenként kerül megadásra meg a speciális követelmények között,— A fúvók biztonsági szelepei csak 900 mBar felett nyissanak,— Az irányítástechnikai elvárásoknak (műszaki leírásban) feleljen meg,— A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:— a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),— érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv,— légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,— magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.A vételár nem foglalja magában a kötelezően biztosítandó minimális 24 hónapos jótállási időszakra a nyertes ajánlattevő által megajánlott egyösszegű karbantartási átalányárat, mely magában foglalja a teljesítést követő jótállási időszak kötelezően biztosítandó 24 hónapos időszaka alatt tervezett, gyártói megajánlás és a termékek üzemelési intenzitása alapján kalkulált, kötelezően elvégzendő időszakos karbantartások kapcsán felmerülő valamennyi költséget, különös tekintettel az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási díjat. Ajánlattevő az Árajánlat kiegészítése c. táblázatban, az arra kijelölt helyen köteles feltüntetni a fenti karbantartás átalányárát.A karbantartási szolgáltatás részletes ismertetése a szerződéstervezetben és mellékletében található.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Fúvó beszerzése (1 db) - ceglédi telep

description: 1 db szennyvíztisztító telepi fúvó beszerzése a ceglédi szennyvíztisztító telepreAjánlatkérő telephelyén 2 db régi, elavult 55 kW teljesítményű fúvó kiváltása szükséges 1 db ~80 kW-os magas hatásfokú berendezéssel. A fúvók a biológia szennyvíztisztítás legnagyobb energia fogyasztói. A meglévő berendezések selejtezésre szorulnak, rossz hatásfokúak.Az adott telephely specifikációja alapján a berendezésnek az alábbi műszaki követelményeknek kell megfelelniük:- 1 db új fúvó.- Elvárt maximális légszállítás 4200 Nm3/óra, az előírt méretezési nyomásigény mellett.- Elvárt minimum légszállítás: 2100 Nm3/óra.- Fojtás nélkül visszaszabályozhatónak kell lennie.- A burkolat rendelkezzen acél alapkerettel, mely legyen ellátva a fúvó berendezés emelését és mozgatását biztosító elemekkel.- A burkolat biztosítson egyszerű hozzáférést a fúvóberendezés részeinek ellenőrzéséhez és szükséges karbantartások elvégzéséhez (pl. levegőszűrő csere).- A fúvóval egybeépített legyen a frekvenciaváltó és a PLC.- A fúvó berendezés ne igényeljen olajat vagy egyéb kenőanyagot.- A fúvó súrlódásmentes csapágyazású legyen (üzemi fordulatszámon ne legyen súrlódás, pl. légcsapágy, vagy mágneses csapágy).- Rendelkezzen saját érintő kijelzővel, kezelőfelülettel.- A fúvó rendelkezzen az alábbi mérőműszerekkel: (4-20mA)- Beszívott levegő hőmérséklet érzékelő- Beszívott levegő nyomáskülönbség érzékelő, amely a szűrő nyomásesését méri- Kifújt levegő hőmérséklet érzékelő a fúvóház kiömlésénél-50-250 C°- Kifújt levegő nyomásérzékelő a fúvóház kiömlésénél (mbar)- Rendelkezzen motortekercs hőérzékelővel, amely a kritikus elérése esetén leállítja a fúvót.- Az áramlási értékek leolvashatók legyenek a fúvó berendezés helyi vezérlőpaneljéről.- Üzemi nyomásigény (erre kell a fúvót méretezni) 560 mBar (a fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után).Általános - telephelyi specifikációtól független - műszaki elvárások:- Kizárólag új fúvó ajánlható meg.- A berendezésnek tartalmaznia kell mindent, ami az üzemszerű működéséhez szükséges (pl. fúvó blokk, motor, keret, hangtompítók (szívó és nyomó), lefúvató szelep, (szükség szerint tehermentesítő szelep) zajcsillapító burkolat.- Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a telepítés, csatlakozás a levegő, villamos energia és irányítástechnikai hálózathoz, üzembe helyezés, betanítás. A beépítés, üzembe helyezés helyiségspecifikus adatai a műszaki leírásban találhatóak.- Megengedett hangnyomásszint (a teljes fordulatszám-tartományon át) legfeljebb 80 dB(A). Hangtompítót, zajcsillapító burkolatot alkalmazni kell.- A nyertes ajánlattevőnek a gyártás végén minden berendezés esetében meg kell mérnie a tényleges légszállítást névleges fordulatszámon, és az ehhez a légszállításhoz tartozó teljesítmény felvételt. Erről jegyzőkönyvet kell kiállítani, és ezt a jegyzőkönyvet csatolni kell a fúvó leszállításakor. Tartalmi min. követelmény a műszaki leírásban.- A légszállításokat méretezéskor az egységesítés érdekében a szívóoldali 1013 mbar légköri nyomás, 25 °C fok hőmérséklet és 60 % relatív páratartalom környezeti feltételekre kérjük számítani.- Az elvárt maximális nyomásigény 700 mBar (A fúvó kilépőcsonkjánál a visszacsapó szelep után. ) A méretezéshez alkalmazandó üzemi nyomásigényt telephelyenként kerül megadásra meg a speciális követelmények között.- A fúvók biztonsági szelepei csak 900 mBar felett nyissanak.- Az irányítástechnikai elvárásoknak (műszaki leírásban) feleljen meg.- A nyertes ajánlattevőként szerződő félnek az alábbi dokumentumokat kell biztosítania a sikeres műszaki átadáshoz:- a termék megnevezését és részletes műszaki adatait tartalmazó dokumentum (különösen termékprospektus),- érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv,- légszállítást és felvett teljesítményt igazoló hitelesített jegyzőkönyv,- magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás (gépkönyv).Nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére), az ajánlati árnak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.A vételár nem foglalja magában a kötelezően biztosítandó minimális 24 hónapos jótállási időszakra a nyertes ajánlattevő által megajánlott egyösszegű karbantartási átalányárat, mely magában foglalja a teljesítést követő jótállási időszak kötelezően biztosítandó 24 hónapos időszaka alatt tervezett, gyártói megajánlás és a termékek üzemelési intenzitása alapján kalkulált, kötelezően elvégzendő időszakos karbantartások kapcsán felmerülő valamennyi költséget, különös tekintettel az anyag- és munkadíjat, valamint a kiszállási díjat. Ajánlattevő az Árajánlat kiegészítése c. táblázatban, az arra kijelölt helyen köteles feltüntetni a fenti karbantartás átalányárát.A karbantartási szolgáltatás részletes ismertetése a szerződéstervezetben és mellékletében található.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő az ajánlatok műszaki tartalmának a lehető legszakszerűbb kidolgozása céljából az adott ajánlati részben - a Kbt. 56. § (6)-(7) bek. szerinti - helyszíni bejárási lehetőséget biztosít. A helyszíni bejárás pontos idejét, címét és egyéb releváns adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

title: Víziközmű-rendszerekhez kapcsolódó berendezések

description: Adásvételi szerződés víziközmű-rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztéséhez kapcsolódó berendezések beszerzésére (1-23. rész)A BÁCSVÍZ Zrt. - mint a közös ajánlatkérők képviseletére jogosult ajánlatkérő - energiahatékonyságot növelő fejlesztéseket kíván megvalósítani az üzemeltetési területén lévő víziközmű telephelyeken. A fejlesztések során adásvételi szerződések keretein belül 23 db ajánlati részben összesen 62 db termék, berendezés kerül beszerzésre. Ajánlatkérő az alábbi termékeket kívánja beszerezni:— fúvó: 8 db (1-4. rész)— biogáz sűrítő fúvó: 1 db (5. rész)— rothasztó keringető szivattyú: 4 db (6. rész)— szennyvízátemelő szivattyú: 2 db (7. rész)— vákuumszivattyú: 4 db (8. rész)— nyomásfokozó szivattyú: 11 db (9-13. rész)— búvárszivattyú: 32 db (14-23. rész)A fejlesztések az alábbi telephelyeket érintik, melyek egyúttal az egyes ajánlati részek teljesítési helyeinek minősülnek:— Cegléd - szennyvíztisztító telep— Kecskemét - szennyvíztisztító telep— Martfű - szennyvíztisztító telep— Öcsöd - szennyvíztisztító telep— Orgovány - vákuumgépház— Törtel - vákuumgépház— Cegléd - vízműtelep— Cserkeszőlő - vízműtelep— Martfű - vízműtelep— Öcsöd - vízműtelep— Tiszakécske - vízműtelep— Kecskemét - I. és II. sz. vízműtelep— Lajosmizse - vízműtelep— Kiskunfélegyháza - vízműtelep— Kunszállás - vízműtelep— Orgovány - vízműtelep— Városföld - vízműtelep— Nyárlőrinc - vízműtelep— Szentkirály - vízműtelep— Kerekegyháza - vízműtelep— Tabdi - vízműtelepAz 1-5. és 8. részek esetében a teljesítés során a megadott helyszínen történő átadáson túl nyertes ajánlattevő feladata a berendezés telepítése (csatlakoztatása a hálózathoz), üzembe helyezése.A 6-7. és 14-23. részek esetében ajánlatkérő nem tart igényt a termékek beépítésére, telepítésére, mivel azt saját maga végzi el. Ez esetben a teljesítés a termékek átadásából - és amennyiben az a hivatalos gyártói garancia előfeltétele - az eszközök üzembe helyezéséből áll.A 9-13. részek esetében ajánlatkérő szintén nem tart igényt a termékek beépítésére, telepítésére, azt saját maga végzi el. Ugyanakkor a termékek átadásán túl nyertes ajánlattevő kötelező feladatát képezi az üzembe helyezés is.Amennyiben az adott ajánlati rész kapcsán releváns II.2) pont, műszaki leírás és szerződéstervezet úgy rendelkezik, nyertes ajánlattevő feladatát képezi ajánlatkérő kezelőszemélyzetének a betanítása is (2 fő részére). Ez esetben az ajánlati árnak (berendezések beszerzési ára) tartalmaznia kell a betanítás költségeit is.Ajánlattevő valamennyi rész esetében köteles az ajánlatában megadni a megajánlani kívánt termékek gyártóját és pontos típusát. Kizárólag új termékek ajánlhatóak meg.Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A részletes műszaki, szakmai elvárásokat a közbeszerzés műszaki leírása tartalmazza.

name: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

name: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.