name: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Procedencia

value: CHINA

Fabricante

value: GTECH POWER

Modelo

value: Sistema de Alimentación Ininterrumpida de 3kVA para Equipos de Comunicación

relatedLot: xJqf+iBDkYg=

description: Kit de fuente de alimentacion

description: Fuentes de alimentacion

Fabricante

value: IDEAL PLUSING

Modelo

value: Equipo Inversor - 48VDC/220VAC

description: Equipo Inversor - 48VDC/220VAC

description: Motor ac inversor

description: Motor ac inversor

Procedencia

value: PARAGUAY

Fabricante

value: LBA

Modelo

value: Rectificador de 12 VDC-30A

description: Rectificador de 12 VDC-30A

description: Rectificador de 12 VCC

description: Rectificadores y accesorios

value: Sistema de Alimentación Ininterrumpida de 10kVA para Equipos de Comunicación

description: Kit de fuente de alimentacion

description: Fuentes de alimentacion

value: Rectificador de 12 VDC-50A

description: Rectificador de 12 VDC-50A

description: Rectificador de 12 VCC

description: Rectificadores y accesorios

value: Equipo Inversor - 110VDC/220VAC

description: Equipo Inversor - 110VDC/220VAC

description: Motor ac inversor

description: Motor ac inversor

title: anexo_6_lpn_1574_1607033810955.pdf

title: anexo_1_lpn_1574_1607033657605.pdf

title: anexo_2_lpn_1574_1607033726530.pdf

title: anexo_3_lpn_1574_1607033584469.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: anexo_7_lpn_1574_1607033888781.pdf

title: anex_7_1_lpn_1574_1607033952477.pdf

title: anexo_4_lpn_1574_1607033748955.pdf

title: resolucion_lpn_1574_1607033565874.pdf

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

title: resolucion_lpn_1574_1607033591031.pdf

documentTypeDetails: Notificación al Oferente

title: informe_lpn_1574_1607033596026.pdf

title: anexo_5_lpn_1574_1607033768788.pdf

title: acta_lpn_1574_1607033570673.pdf

documentTypeDetails: Acta de Apertura

title: anexo_7_2_1607034028140.pdf

value: Equipo Conversor -48VDC/12VDC

description: Equipo Conversor -48VDC/12VDC

description: Conversor

description: Conversores de frecuencia

value: Equipo Conversor 110 VDC/-48VDC

description: Equipo Conversor 110 VDC/-48VDC

description: Conversor

description: Conversores de frecuencia

title: anexo_6_lpn_1574_1607033810955.pdf

title: anexo_1_lpn_1574_1607033657605.pdf

title: anexo_2_lpn_1574_1607033726530.pdf

title: anexo_3_lpn_1574_1607033584469.pdf

title: anexo_7_lpn_1574_1607033888781.pdf

title: anex_7_1_lpn_1574_1607033952477.pdf

title: anexo_4_lpn_1574_1607033748955.pdf

title: resolucion_lpn_1574_1607033565874.pdf

title: resolucion_lpn_1574_1607033591031.pdf

title: informe_lpn_1574_1607033596026.pdf

title: anexo_5_lpn_1574_1607033768788.pdf

title: acta_lpn_1574_1607033570673.pdf

title: anexo_7_2_1607034028140.pdf

Fabricante

value: RITAR

Modelo

value: Baterias de 12V/55Ah p/ Rectificadores

description: Baterias de 12V/55Ah p/ Rectificadores

description: Bateria p/ RTU de poste

description: Baterias de plomo-acido

description: Baterias de 12V/75Ah p/ Rectificadores

description: Bateria p/ RTU de poste

description: Baterias de plomo-acido

title: anexo_6_lpn_1574_1607033810955.pdf

title: anexo_1_lpn_1574_1607033657605.pdf

title: anexo_2_lpn_1574_1607033726530.pdf

title: anexo_3_lpn_1574_1607033584469.pdf

title: anexo_7_lpn_1574_1607033888781.pdf

title: anex_7_1_lpn_1574_1607033952477.pdf

title: anexo_4_lpn_1574_1607033748955.pdf

title: resolucion_lpn_1574_1607033565874.pdf

title: resolucion_lpn_1574_1607033591031.pdf

title: informe_lpn_1574_1607033596026.pdf

title: anexo_5_lpn_1574_1607033768788.pdf

title: acta_lpn_1574_1607033570673.pdf

title: anexo_7_2_1607034028140.pdf

title: 5 - Lote 5

title: 3 - Lote 3

title: 4 - Lote 4

title: 2 - Lote 2

title: 1 - Lote 1

description: Kit de fuente de alimentacion

description: Fuentes de alimentacion

description: Kit de fuente de alimentacion

description: Fuentes de alimentacion

description: Equipo Inversor - 48VDC/220VAC

description: Motor ac inversor

description: Motor ac inversor

description: Equipo Inversor - 110VDC/220VAC

description: Motor ac inversor

description: Motor ac inversor

description: Rectificador de 12 VDC-30A

description: Rectificador de 12 VCC

description: Rectificadores y accesorios

description: Rectificador de 12 VDC-50A

description: Rectificador de 12 VCC

description: Rectificadores y accesorios

description: Baterias de 12V/75Ah p/ Rectificadores

description: Bateria p/ RTU de poste

description: Baterias de plomo-acido

description: Baterias de 12V/55Ah p/ Rectificadores

description: Bateria p/ RTU de poste

description: Baterias de plomo-acido

description: Equipo Conversor 110 VDC/-48VDC

description: Conversor

description: Conversores de frecuencia

description: Equipo Conversor -48VDC/12VDC

description: Conversor

description: Conversores de frecuencia

title: Lp1574-20 Adquisición de Equipos Rectificadores, de Alimentación Ininterrumpida y Accesorios para los Sistemas de Comunicación y Control

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Pliego para la Adquisición de Bienes - Convencional 376404 Version 3

documentTypeDetails: Pliego Electrónico de bases y Condiciones

title: antecedentes___lpn_1574_2020_1600968275057.pdf

title: eett_1600983253782.pdf

title: cdp___lpn_1574_2020_1600968282665.pdf

title: llamado_publico_1601651159781.pdf

title: lpn_1574_05_oct_2020_1601927251885.pdf

title: llamado_publico_1603378314605.pdf

title: acta_lpn_1574_2020_1605031488034.pdf

title: lp_1574_adenda_2_1604083074675.zip

title: lpn_1574_04_oct_2020_1601927244679.pdf

title: lpn_1574_03_oct_2020_1601927238907.pdf

title: pdg_lpn_1574_2020_1600983299377.zip

title: resoluci_n_del_llamado___lpn_1574_2020_1600968296070.pdf

title: llamado_publico_1604336626881.pdf

title: Especificaciones Técnicas - Lote 2

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta que la Corriente máxima aceptada es de 18A por lo que serán aceptados equipos con menor requerimiento de corriente para cumplir con lo solicitado en las EETT.

description: LOTE 2 – Acerca del Inversor 110VDC/220 VAC,” En la “corriente máxima de entrada” ¿Se aceptarán corrientes menores a 18A? Por ejemplo: ¿Será aceptado un Inversor con corriente máxima de entrada de 16A, siendo un parámetro "menor" al solicitado pero no así superando la capacidad "máxima" requerida.

title: UPS de 3 KvA

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo estipulado en la Especificación Técnica DTE/DIC/04/20.

description:
Estimados ANDE,

Con relación a la UPS de 3 kvA del Lote Nro. 1. Teniendo en cuenta que en la  EETT Nro DTE/DIC/04/2020, la convocante solicita Baterías de 12V/7Ah, alertamos que con esta características no podrá ser alcanzada la autonomía de 40 minutos solicitada en la misma EETT. Teniendo en cuenta lo expuesto, consultamos a la convocante si podrá ser aceptada  una batería de 12V/33Ah (Lo que elevará considerablemente los costos) o en su defecto aceptar la provisión de baterías de 12V/7Ah con autonomía de  40 minutos al 70% de la carga.
Esperamos que nuestra consulta sea bien recibida.

title: Consulta

answer: Al respecto,sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que serán aceptadas baterías con rango de dimensiones ≤222mm en alto, ≤175mm en ancho y ≤270mm en largo.

description:
LOTE 4 – ITEM 1 Baterías de 12V 75Ah.
Para este ítem se solicita que las dimensiones aproximadas de la batería sean ≤213mm en alto, ≤166mm en ancho y ≤258mm en largo. Como potenciales oferentes solicitamos a la convocante que sean aceptadas baterías con el siguiente rango de dimensiones ≤222mm en alto, ≤175mm en ancho y ≤270mm en largo.

title: Consulta tipo de bornes

answer: Al respecto,sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas que serán aceptados terminales M6.

description: LOTE 4 – ITEM 2 Baterías de 12V 55Ah. Para este ítem se solicita que los bornes de la batería sean del tipo F2 faston – Tab 250. Consultamos, serán aceptados también otros tipos de bornes? por ejemplo M6. Ya que el F2 solo poseen las baterias de poca capacidad.

title: Especificaciones Técnicas - Lote 2

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo estipulado en el Ítem 1.7 ANEXO 2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/05/20.

description: LOTE 2 – Acerca del Inversor 48VDC/220 VAC,” Se solicita una “corriente de salida” de 7.3 A. ¿Se aceptará una corriente de 7.2 A. siendo ínfima esta diferencia?

title: Especificaciones Técnicas - Lote 3

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su ofertalo estipulado en la Especificación Técnica DTE/DIC/06/20.

description: LOTE 3 - Acerca de la “Rectificadora Cargador de Baterías INDEPENDIENTE 220VAC / 12VDC - Cargador de Batería 12V / 30 Ah” y la “Rectificadora Cargador de Baterías INDEPENDIENTE 220VAC / 12VDC - Cargador de Batería 12V / 50 Ah“ ¿Se aceptará como “voltaje de entrada” un rango de “90 a 264 VAC (monofásico)? Este rango de tensión cubre la tensión solicitada por ANDE de “220 VAC ± 10 % (monofásico)”.

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo descrito en la tabla del Item 4.1 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

description:
LOTE 4 – ITEM 1 Baterías de 12V 75Ah.
Consultamos a la convocante si serán aceptadas baterías con una vida útil en flotación de 10 años @ 20 º C.

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que serán aceptadas bornes del tipo T14, T9 o T5.

description:
LOTE 4 – ITEM 2 Baterías de 12V 55Ah.
Para este ítem se solicita obligatoriamente que los bornes de acceso superior sean del tipo F2 faston – Tab 250. Este tipo de borne solo es utilizado para baterías de hasta 15Ah debido a la capacidad de corriente soportada por los bornes. Solicitamos amablemente a la convocante que sean aceptados bornes acordes la capacidad de corriente solicitada de la batería, estos bornes pueden ser del tipo T14, T9 o T5.

title: Especificaciones Técnicas - Lote 2

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta se acepta el rango de ±1.5% ya que se encuentra dentro del rango solicitado en la EETT, siendo lo solicitado ±10V.

description: LOTE 2 - Acerca del Inversor 110VDC/220 VAC,” En la “tensión de salida” ¿Se aceptará un Inversor con el siguiente rango? 220 VAC (monofásica), ±1.5%

title: Lote 5

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo estipulado en la Especificación Técnica DTE/DIC/08/20.

description: Recomendamos a la convocante que los equipos conversores correspondientes a los bienes a suministrar para este lote, cuenten con un MTBF de 100.000 horas. Esto aseguraría un equipo de altas prestaciones para la ANDE.

title: Especificaciones Técnicas - Lote 2

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta ajustarse a lo establecido en la EETT del presente Pliego de Bases y Condiciones.

description: LOTE 2 - Para ambos inversores; ¿Cuántas baterías irán instaladas en cada inversor? Esta consulta la realizamos de manera a prever los conectores, herrajes, soportes y adaptadores a ser entregados con los equipos.

title: Consulta Sobre Experiencia

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas que también serán aceptadas bienes de similares características técnicas a los solicitados según lo requerido en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Experiencia Solicitada
Con respecto a la experiencia requerida, ANDE solicita lo siguiente: Demostrar experiencia como mínimo de tres (3) años en la provisión en entidades públicas y/o privadas de bienes de iguales o superiores características técnicas a los licitados, con facturaciones de venta y/o recepciones finales (años 2017, 2018 y 2019) por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Consultamos si podrá ser aceptado experiencia como minino en los últimos tres años en la provisión en entidades públicas y/o privadas de bienes iguales o similares características técnicas a los solicitados, con facturaciones de venta y/o recepciones finales de por lo menos una factura y/o recepción final en cualquiera de los últimos tres años (2017,2018,2019) por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación.

title: LOTE 4 – Item 1 y 2 - Plazo de entrega.

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description: Para este lote se establece un plazo de entrega de 45 días. Como las baterías solicitadas poseen características especiales, como el material de la caja, conllevan un tiempo de fabricación extendido, además las baterías son cargas delicadas por lo tanto poseen un proceso mucho más prologando para el transito y despacho de los mismo, dando un plazo de entrega mucho mayor al establecido. Es por eso que solicitamos amablemente a la convocante extender el plazo de entrega a un tiempo de al menos 140 días calendarios, que sí se aproxima a un plazo real de entrega.

title: MODULOS DE REEMPLAZO - LOTE 3

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su ofertalo estipulado en la Especificación Técnica DTE/DIC/06/20.

description: LOTE 3 - Acerca de los “Módulos de reemplazo”. Las piezas descriptas y el monto establecido del 10 % del total ofertado para el ítem 1; ¿Será entregado junto con todos los equipos o será almacenado por el oferente y solicitado cuando la ANDE lo requiera? Favor aclarar más sobre este punto, ya que se entiende de que el oferente debe tener guardados estos repuestos hasta 2 años después del vencimiento de la garantía, o también se puede entender que solamente los oferentes proveerán UNA LISTA escrita de repuestos por este valor y no se incluirán los repuestos en sí en la oferta.

title: Plazo de entrega

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Plazo de entrega: 45 días calendario.
Solicitamos respetuosamente a la convocante que el plazo de entrega sea de por lo menos 90 días. Favor tener en cuenta que debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial en el cual nos encontramos a causa del COVID-19, los plazos de fabricación e importación de todos los productos han aumentado de manera considerable, por lo que un plazo de entrega de 45 días solamente limitará a oferentes que ya cuentan con los equipos solicitados en stock o sean de la región. Consideramos que un plazo de entrega de 90 días es un plazo razonable y que podrían cumplir todas las marcas de renombre internacional de cualquier continente. Esta solicitud permitirá mayor participación de oferentes y además podrá dar seguridad a la convocante de que los plazos contractuales podrán ser cumplidos aún con la emergencia sanitaria actual.

title: Especificaciones Técnicas - Lote 2

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo estipulado en el Ítem 1.17 y 2.18 ANEXO 2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/05/20.

description: LOTE 2 - Para el inversor 48VDC/220 VAC y 110VDC/220 VAC sobre la característica de aislación en el punto de “entrada respecto a la salida“ ¿Se aceptarán valores de 1500 VAC durante 1 minuto? Cumpliendo con todas las funciones requeridas en las especificaciones técnicas.

title: Especificaciones Técnicas - Lote 3

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo estipulado en la Especificación Técnica DTE/DIC/06/20.

description: LOTE 3 – Acerca de “Se deben suministrar cables, accesorios” ¿Los cables de alimentación del equipo de cuántos metros se deben prever? Y para los cables de alimentación a las baterías. ¿Cuántos metros se deben prever?

title: Especificaciones Técnicas - Lote 2

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo estipulado en el Ítem 1.9 ANEXO 2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/05/20.

description: LOTE 2 – Acerca del Inversor 48VDC/220 VAC, para el “factor de potencia de salida” se solicita “>0.8 para carga inductiva y capacitiva” ¿Se aceptaran valores de 0.8 para carga inductiva y capacitiva.?

title: Especificaciones Técnicas - Lote 4

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo estipulado en el Ítem 4.1 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

description: LOTE 4 – Ítem 4.1 sobre el punto “Construcción” dice: “Sellado, regulado por válvula “– Consulta: ¿Es imprescindible que la batería sea regulada por válvulas? ¿Podrían ser aceptadas baterías de tecnología AGM, selladas, con 6 monobloques, tensión de 12V de la misma capacidad y que cumpla con todos los requerimientos de Corriente de carga, descarga, dimensiones aproximadas y temperaturas de funcionamiento?

title: Consulta

answer: Al respecto,sírvanse considerar para la elaboración de sus Ofertas, que serán aceptadas baterías con rango de dimensiones ≤215mm en alto, ≤148mm en ancho y ≤238mm en largo.

description:
LOTE 4 – ITEM 2 Baterías de 12V 55Ah.
Para este ítem se solicita que las dimensiones aproximadas de la batería sean ≤203mm en alto, ≤136mm en ancho y ≤225mm en largo. Como potenciales oferentes solicitamos a la convocante que sean aceptadas baterías con el siguiente rango de dimensiones ≤215mm en alto, ≤148mm en ancho y ≤238mm en largo.

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas que será considerado como corriente máxima de carga 23A,

description:
LOTE 4 – ITEM 1 Baterías de 12V 75Ah.
Para este ítem se solicita que la corriente máxima de carga sea de 22A. Una mayor corriente de carga permitirá que la batería llegue al 100% de su carga en un tiempo menor considerable, es por eso que solicitamos amablemente a la convocante aumentar el valor de corriente máxima de carga a 23A.

title: Especificaciones Técnicas - Lote 1

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo estipulado en la Especificación Técnica DTE/DIC/04/20 y DTE/ISC/07/20.

description: LOTE 1 - Acerca del montaje, instalación, alimentación, puesta en servicio, programación, configuración, ajuste, calibración, operación; ¿Esto quedará a cargo de la ANDE? ¿Los oferentes solamente deben ofertar la PROVISIÓN de los equipos y los servicios de soporte técnico posteriores?

title: Especificaciones Técnicas - Lote 2

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo estipulado en el Ítem 2.13 ANEXO 2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/05/20.

description: LOTE 2 – Acerca del Inversor 110VDC/220 VAC,” Si la “Sobrecarga” solicitada es de “100%-120% (60Seg), 121%-150% (10Seg)” y se propone una sobre carga de 110 % (30seg), será aceptado?

title: Lote 5 - Conversores

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su ofertalo estipulado en la Especificación Técnica DTE/DIC/08/20.

description:
Estimados ANDE,
Con respecto al lote 5, los conversores deberán ser instalados? o este lote solo deben ser considerados los bienes y sus accesorios para la correcta instalación y Comisionamiento?
ANDE se encargara de los servicios de instalación y Comisionamiento?
Si el oferente debe instalar los equipos, podrían enviar una lista de ubicaciones donde se realizaran los servicios?
Aguardamos sus respuestas.

title: Normas para rectificadores

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas que serán consideradas las propuestas que contengan equipos que cumplan con los requerimientos y estándares para uso en Estaciones y Subestaciones, como ser las normas citadas IEC 60439, IEC 60146-1, IEC 61000.4.2/61000.4.3/ 61000.4.4 /61000.4.5, IEEE 472 / ANSI C37.90a

description: Con relación a los Rectificadores solicitados en el lote 3 consultamos si serán consideradas como requerimientos las normas listadas a continuación, ya que las mismas suelen ser requerimientos de especificaciones técnicas de equipos para subestaciones. - IEC 60439 (Paneles de Corriente Continua) - IEC 60146-1 (Convertidores a Semiconductores conmutados en línea) - IEC 61000.4.2/61000.4.3/ 61000.4.4 /61000.4.5 (Compatibilidad Electromagnética) - IEEE 472 / ANSI C37.90a (Soportabilidad ante Transitorios Eléctricos) Estas normas garantizan la calidad de los equipos a ser adquiridos por ANDE, la robustez y su correcto funcionamiento en entornos de subestaciones.

title: Lote 5 - Conversores

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas que serán consideradas las condiciones ambientales de operación -5 a 45°C y humedad relativa de 5 a 95% sin condensación.

description: Consultamos a la convocante si para los conversores del lote 5 será de carácter sustancial que los equipos trabajen a una temperatura de operación de -5 a 45°C y humedad relativa de 5 a 95% sin condensación.

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo descrito en la tabla del Item 4.2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

description:
LOTE 4 – ITEM 2 Baterías de 12V 55Ah.
Solicitamos amablemente a la convocante aumentar la corriente máxima de carga a un valor menor o igual a 17 A. Considerando esto permitirá que la batería obtenga un tiempo menor de carga.

title: Especificaciones Técnicas - Lote 2

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta que la Corriente máxima requerida es de 42A, por lo que serán aceptados equipos con menor requerimiento de corriente para cumplir con lo solicitado en las EETT.

description: LOTE 2 – Acerca del Inversor 48VDC/220 VAC: En la “corriente máxima de entrada” ¿Se aceptarán corrientes menores a 42A? Por ejemplo: ¿Será aceptado un Inversor con corriente máxima de entrada de 38A, siendo un parámetro "menor" al solicitado pero no así superando la capacidad "máxima" requerida.

title: Plazo de entrega

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la respuesta a la consulta 4.

description:
Plazo de entrega: 45 días calendario – Todos los lotes.
Solicitamos respetuosamente a la convocante que el plazo de entrega sea de por lo menos 90 días. Favor tener en cuenta que debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial en el cual nos encontramos a causa del COVID-19, los plazos de fabricación e importación de todos los productos han aumentado de manera considerable, por lo que un plazo de entrega de 45 días solamente limitará a oferentes que ya cuentan con los equipos solicitados en stock o sean de la región. Consideramos que un plazo de entrega de 90 días es un plazo razonable y que podrían cumplir todas las marcas de renombre internacional de cualquier continente. Esta solicitud permitirá mayor participación de oferentes y además podrá dar seguridad a la convocante de que los plazos contractuales podrán ser cumplidos aún con la emergencia sanitaria actual.

title: Especificaciones Técnicas - Lote 2

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta se acepta el rango de ±1.5% ya que se encuentra dentro del rango solicitado en la EETT, siendo lo solicitado ±10V.

description: LOTE 2 - Acerca del Inversor 48VDC/220 VAC,” En la “tensión de salida”: ¿Se aceptará el siguiente rango? 220 VAC (monofásica) ±1.5%.

title: SERVICIOS - Lote 2

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta que todo el trabajo mencionado queda a cargo de ANDE.

description: LOTE 2 - Acerca del montaje, instalación, alimentación, puesta en servicio, programación, configuración, ajuste, calibración, operación, esto quedara a cargo de la ANDE?

title: Especificaciones Técnicas - Lote 2

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo estipulado en el Ítem 1.16  y 2.16 ANEXO 2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/05/20.

description: Para el inversor 48VDC/220 VAC y 110VDC/220 VAC sobre la característica de aislación en el punto de “Entrada con respecto a masa (chasis)“ ¿Se aceptarán valores de ≥2500 Vdc, 10mA 1 Min?

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo descrito en la tabla del Item 4.1 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

description:
LOTE 4 – ITEM 1 Baterías de 12V 75Ah.
Solicitamos amablemente a la convocante aumentar la corriente máxima de carga a un valor menor o igual a 24 A. Considerando esto permitirá que la batería obtenga un tiempo menor de carga.

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo descrito en la tabla del Item 4.2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

description:
LOTE 4 – ITEM 1 Baterías de 12V 55Ah.
Solicitamos amablemente a la convocante aumentar la corriente máxima de descarga a un valor menor o igual a 560 A. Considerando esto permitirá que la batería pueda entregar mayor corriente en caso que así sea necesario.

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

description:
LOTE 4 – Item 1 y 2.
Estimado ANDE, solicitamos amablemente que el plazo de entrega para el lote 4 sea de al menos 130 días calendario.

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo descrito en la tabla del Item 4.1 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

description:
LOTE 4 – ITEM 1 Baterías de 12V 75Ah.
Consultamos a la convocante si serán aceptadas baterías con una capacidad mayor a 75Ah para éste ítem.

title: Lote 1 – Ítem 2 - UPS 10 KVA

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas que serán aceptadas UPS con a) FP≥0,9, b) Distorsión armónica <5% y c) Rendimiento ≥ 92% por considerarse una diferencia mínima a lo solicitado en la EETT; d) Se requiere autonomía de 2hs a plena carga y cada UPS debe contar con su propio banco de baterías.; e) estarán funcionando en paralelo/redundante.

description:
Lote 1 – Ítem 2 - UPS 10 KVA
a.	Punto 3.9. Se solicita Factor de potencia 1. Favor confirmar si serán aceptadas UPS con factor de potencia 0.9, siendo una diferencia de especificación ínfima a la solicitada y de manera a permitir mayor cantidad de oferentes.
b.	Punto 3.10: Se solicita < 4%. Favor aclarar que serán aceptadas UPS con <5%, siendo una diferencia de especificación ínfima a la solicitada y de manera a permitir mayor cantidad de oferentes.
c.	Punto 3.12: Se solicita mayor o igual a 93. favor aclarar que serán aceptadas UPS con mayor o igual a 92, siendo una diferencia de especificación ínfima a la solicitada y de manera a permitir mayor cantidad de oferentes.
d.	Punto 3.15: Se solicita la autonomía de 2hs o mayor. Consultas: ¿A qué potencia o porcentaje de carga corresponde? ¿Se considera esta autonomía para la suma de las 2 UPS? (Paralelo). ¿O Se considera 1 Gabinete de baterías para las 2 UPS o 1 gabinete de baterías para cada UPS?
e.	Punto 3.23: Favor aclarar si estará funcionando en paralelo/redundante o serán independientes las 2 unidades solicitadas.

title: Módulos de reemplazo - LOTE 3

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su ofertalo estipulado en la Especificación Técnica DTE/DIC/06/20.

description: LOTE 3 - Acerca de “Módulos de reemplazo” y el monto equivalente al 10 % de total de oferta prevista para módulos o pieza de reemplazo será solamente para el ítem 1 como indica en las Especificaciones Técnicas? ¿O se debe incluir también al 10% del ítem 2?

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo descrito en la tabla del Item 4.1 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

description:
LOTE 4 – ITEM 1 Baterías de 12V 75Ah.
Consultamos a la convocante si serán aceptadas baterías con una corriente máxima de carga de 24 A para las baterías de este ítem. Favor tener en cuenta que aceptando esto será posible proveerles baterías con mayor capacidad a la solicitada que brindarán una mayor autonomía frente a las de 75 Ah de capacidad.

title: LOTE 4 – ITEM 2 Baterías de 12V 55Ah.

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo definido en el título del Ítem 4.2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

description: Para este ítem se solicita que la capacidad de la batería sea de 55Ah, así figura en el título. Pero, en las especificaciones técnicas de este ítem se solicita una capacidad de 52Ah. Solicitamos amablemente a la convocante aclarar si serán aceptados tanto baterías de 52Ah como baterías de 55Ah.

title: Especificaciones Técnicas - Lote 4

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo estipulado en el Ítem 4.1y 4.2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

description: LOTE 4 – ¿Se aceptarán “bornes de acceso frontal” del tipo M6? ¿Tanto para baterías de 12V / 75Ah así como para Baterías 12V / 55 Ah?

title: Especificaciones Técnicas - Lote 4

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo descrito en la tabla del Item 4.2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

description: Se solicita la batería de 12V/55 Ah con vida útil de 5 años y la batería de 12V/75Ah con vida útil de 10 años. ¿Puede considerarse la vida útil de flotación de la batería de 12V/75Ah en 5 años @25°C como son las solicitadas para las baterías de 12V/55 Ah?

title: Especificaciones Técnicas - Lote 2

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo estipulado en el Ítem 1.13 ANEXO 2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/05/20.

description: LOTE 2 – Acerca del Inversor 48VDC/220 VAC,” Si la “Sobrecarga” solicitada es de “100%-120% (60Seg), 121%-150% (10Seg)” y se propone una sobre carga de 110 % (30seg), será aceptado? Entendiendo que se cumple también con el resto de las Especificaciones Técnicas originales del Pliego de Bases y Condiciones.

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo descrito en la tabla del Item 4.2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

description:
LOTE 4 – ITEM 2 Baterías de 12V 55Ah.
Consultamos a la convocante si serán aceptadas baterías con una corriente máxima de carga de 17 A  y con una corriente máxima de descarga de 600 A para las baterías de este item. Favor tener en cuenta que aceptando esto será posible proveerles baterías con mayor capacidad a la solicitada que brindarán una mayor autonomía frente a las de 55 Ah de capacidad.

title: Plazo de entrega de los bienes

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas la respuesta a la consulta 4.

description:
Solicitamos a la convocante pueda tener a consideración y aceptar la entrega de los bienes en un plazo de por lo menos 90 días.
Tenemos la intención de ofertar equipos de gama alta y nuestros fabricantes exigen un plazo mayor para dar cumplimiento a lo solicitado por la convocante.

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo descrito en la tabla del Item 4.1 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

title: Especificaciones Técnicas - Lote 4

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta lo descrito en el Item 2.2 de la Especificación Técnica DTE/DIC/07/20 de la Adenda 2.

description: Se solicitan baterías de 12V/75 Ah y 12V/55 Ah – Favor aclarar si se aceptarían las siguientes temperaturas de carga/descarga y almacenamiento: Cargas 0 a 40°C, Descarga -15 a 45°C, Almacenamiento -15 a 45°C, siendo rangos estándares de normas internacionales y de manera a permitir mayor participación de oferentes,

title: Equipos rectificadores

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas lo establecido en la Especificación Técnica DTE/DIC/06/20.

description: Solicitamos a la convocante si podrán ser aceptados también Rectificadores en Gabinetes y/o paneles autosoportados independientes a los paneles de comunicación. Es decir dar la posibilidad  de ofertar además de una solución rakeable, una en gabinete. De esta manera inclusive se podrá optar por alojar las baterías y el transformador de aislación en el interior de los gabinetes, opción que no será valida en un montaje de Rack.

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas que será considerado como corriente máxima de carga 17A.

description:
– LOTE 4 – ITEM 1 Baterías de 12V 55Ah.
Para este ítem se solicita que la corriente máxima de carga sea de 15A. Una mayor corriente de carga permitirá que la batería llegue al 100% de su carga en un tiempo menor considerable, es por eso que solicitamos amablemente a la convocante aumentar el valor de corriente máxima de carga a 17A.

title: Consulta

answer: Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta la respuesta a la consulta N°44.

legalName: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

ELECTROPAR SA

name: JOSÉ RENÉ PÉREZ - RODOLFO PEREZ- ESTEBAN PEREZ

INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA SRL

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

name: GUILLERMO LOPEZ FLORES- DAVID LOPEZ GOMEZ

Atenas Energía Sociedad Anónima

name: JOSE PABLO PENAYO- GABRIEL F. DURQUET HIERRO

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Rectificadores y accesorios

description: Rectificadores y accesorios

description: Conversores de frecuencia

description: Conversores de frecuencia

description: Fuentes de alimentacion

description: Fuentes de alimentacion

description: Equipo de comunicacion y accesorios

description: Equipo de comunicacion y accesorios

description: Motor ac inversor

description: Motor ac inversor

description: Rectificador de puente

description: Rectificador de puente

description: Tubo rectificador

description: Tubo rectificador

description: Baterias de plomo-acido

description: Baterias de plomo-acido

description: Baterias recargables

description: Baterias recargables

title: contrato_lpn_1574_ingenieria_sistema__y_consult_1608238034346.pdf

title: CRD

title: nota_remision_isc_1634647592427.pdf

title: CRP

title: 001-001-0002258

title: contrato_lpn_1574_atenas_sa_1608238676057.pdf

title: CRD

title: acta_lpn_1574_contrato_8185_atenas_energia_sa_1659450688640.pdf

title: CRP

title: certificado_lpn_1574_contrato_8185_atenas_energia_sa_1629467773270.pdf

title: Recepción de equipos

title: remisi_n_aesa_lpn1574_1610461696047.pdf

title: contrato_lpn_1574_aca_alcides_1608238504043.pdf

title: CRP-Lote3

title: certificado_lpn_1574_contrato_8183_aca__lote_3__1625177954183.pdf

title: Equipos recepcionados

title: nota_remision_ups_1616695348945.pdf

title: CRP-Lote2

title: certificado_lpn_1574_contrato_8183_aca__lote_2__1621627233134.pdf

title: CRD

title: certificado_lpn_1574_contrato_8183_aca__lote_3__1625177748332.pdf

title: CRP-Lote1

title: certificado_lpn_1574_contrato_8183_aca__lote_1__1621626666522.pdf

title: CRD

title: certificado_lpn_1574_contrato_8183_aca__lote_2__1621626950200.pdf

title: CRD

title: acta_lpn_1574_contrato_8183_aca_1653503841650.pdf