name: Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne BUDOMAX Biały, Kuźniar Spółka Jawna

name: Zaklad Usługowo-Produkcyjny MONTEL -BR s.c.

name: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie

title: Modernizacja systemu p.poż. w Inspektoracie ZUS w Przemyślu

description: Opis robót do wykonania w Inspektoracie ZUS w Przemyślu: 1. OPIS TECHNICZNY W CZĘŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ 1.1. Dane ogólne. 1.1.1. Przedmiot i zakres projektu. Przedmiotem opracowania niniejszego zakresu dokumentacji jest projekt wydzielenia pożarowego klatki schodowej oraz wymiany drzwi do pomieszczeń rozdzielni prądu oraz UPS Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Przemyślu ul. Brodzińskiego 6, Przemyśl. W celu realizacji całego zamierzenia budowlanego objętego przedmiotową dokumentacja projektuję się do zrealizowania następujący zakres robót: a) Wykonanie wymiany drzwi na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30, b) Montaż okna z systemem napowietrzania klatki schodowej, c) Montaż klapy dymowej w połaci dachu nad klatką schodową. 1.1.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. Klatkę schodową należy oddzielić drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności EI30, wyposażonymi w samozamykacz, oraz w okna z systemem napowietrzania oraz oddymiania klatki schodowej. Jednocześnie należy dokonać wymiany drzwi do pomieszczenia rozdzielni prądu oraz do pomieszczenia UPS na drzwi o odporności ogniowej EI30. 1.1.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. Budynek będący przedmiotem opracowani nie jest wpisany do rejestru zabytków. 1.2. Opis projektowanych rozwiązań. 1.2.1. Montaż drzwi przeciw pożarowych o klasie odporności EI30. W celu rozwiązań dla niniejszego zakresu, należy wykonać demontaż istniejących drzwi i montaż drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności EI30. Następnie należy wykonać prace związane z wykończeniem powierzchni ścian przyległych do drzwi poprzez uzupełnienie ubytków tynków powstałych podczas demontażu istniejących drzwi. Powierzchnie przyległe do drzwi należy pomalować farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze adekwatnym do istniejącego. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu oraz Inspektorem nadzoru wygląd drzwi oraz przedstawić próbki koloru farb do zatwierdzenia. 2.2. Montaż okna z systemem napowietrzania W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu oddymiania klatki schodowej, zostało zaprojektowane okno z systemem automatyki napowietrzania klatki. W tym celu należy zdemontować istniejące okno a w jego miejsce zamontować okno z systemem napowietrzania. Następnie należy wykonać prace wykończeniowe związane z uzupełnieniem ubytków w tynku powstałych podczas demontażu. Powierzchnie przyległe do okna należy pomalować farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze adekwatnym do istniejącego. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu oraz Inspektorem nadzoru kolor farb. 1.2.3. Montaż klapy dymowej Przed przystąpieniem do montażu klapy dymowej należy zdemontować pokrycie dachu oraz wyciąć krokiew na długości klapy dymowej wraz z wykonaniem wymianów z belek drewnianych o przekroju 6x12cm. Następnie należy wykonać otwór w istniejącym żelbetowym stropie skośnym nad klatką schodową o wymiarach 100x170cm. Kolejnym etapem to montaż klapy dymowej zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta wraz z wykonaniem obróbek blacharskich. Od wewnątrz budynku należy wykończyć otwór poprzez zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wraz z dociepleniem wełną mineralną, zapewniających klasę odporności ogniowej REI60. Powierzchnie przyległe do otworu klapy dymowej należy pomalować farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze adekwatnym do istniejącego. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu oraz Inspektorem nadzoru kolor farb. 1.2.4. Uwagi dodatkowe i zalecenia wykonawcze * Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami technicznymi obowiązującymi na terenie Polski, a w szczególności z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury według Dziennika Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, * Zastosowane materiały konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane muszą posiadać atesty, świadectwa, jakości i certyfikaty o zgodności z polskimi przepisami pod względem technicznym, ppoż. i trwałości budowli, * Podczas robót należy przestrzegać przepisów BHP, ppoż. i ergonomii, * Podczas prowadzenia prac budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji na każdym etapie prac należy dokonać oceny stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu przez uprawnione osoby (Kierownik budowy, Inspektor nadzoru). W przypadku stwierdzenia rozbieżności w założonych rozwiązaniach projektowych zawartych w niniejszym opracowaniu należy bezzwłocznie powiadomić jednostkę projektową o zaistniałej sytuacji. OPIS TECHNICZNY W CZĘŚCI SANITARNEJ - INSTALACJA HYDRANTOWA 2.1. Dane ogólne. Opis techniczny został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu. 2.2. Podstawa opracowania * Zlecenie inwestora, * Ekspertyza techniczna p.poż * Uzgodnienia międzybranżowe, * Obowiązujące przepisy techniczno - budowalne, 2.3. Stan istniejący Wewnętrzne wodne zabezpieczenie p.poż. budynku stanowi istniejąca instalacja hydrantowa wyposażona w 4 hydranty wewnętrzne (1 hydrant na każdej kondygnacji), wnękowych DN50 o wydajności 2,5 dm3 s każdy. Hydranty wyposażone są w: kosz z wężem płasko składanym FI52 mm o długości 20 m, prądownicę odkręcaną FI52 mm z dyszą równoważną FI12 mm, zawór mosiężny DN52 z nasada aluminiową. 2.4. Stan projektowany W ramach dostosowania budynku do aktualnych przepisów p.poż. tj. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), istniejące hydranty DN52 zostaną wymienione na hydranty wnękowe DN25. Projektowane hydranty wnękowe DN25 połączyć z istniejącą instalacją hydrantową za pomocą rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200 łączonych za pomocą gwintowanych, ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego wg. PN-76 H-742392. Rurociągi prowadzić w bruzdach ściennych. W przypadku wymiany hydrantu HP 1 zlokalizowanego na parterze budynku, należy częściowo przebudować odcinek instalacji hydrantowej (szczegół przebudowy zaznaczono na rysunku). Podejście do hydrantu przebudowywanego odcinka instalacji hydrantowej wykonać w bruździe ściennej. Hydranty wnękowe DN25 o wymiarach: wysokość 750 mm, szerokość 700mm i głębokość 250 mm, wyposażone są w: zwijadło z wężem półsztywnym FI25 mm o długości 30 m, prądownicę FI25 mm z dyszą równoważną FI10 mm, oś wodną mosiężną ocynkowaną, wąż doprowadzający o dł. 1 m, zawór mosiężny DN 25. Projektowane hydranty muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodności CNBOP oraz spełniać wymagania norm, dla HP25 - PN-EN 671-1. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35m. Zgodnie z §23 w w rozporządzeniem, przyjmuje się współczynnik jednoczesności działania - 2 hydrantów zainstalowanych na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej. Minimalna wydajność nominalna hydrantu 25 mierzona na wylocie prądownicy wynosi 1,0 dm3 s, przy ciśnieniu min. 0,2MPa. Zasięg hydrantów obejmował będzie całą powierzchnię chronionego budynku. Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest higieniczny PZH. UWAGA: * Po wykonaniu wszystkich robót montażowych, ściany w miejscu montażu hydrantów dorowadzić do stanu pierwotnego * W celu zabezpieczenia nawodnionej instalacji hydrantowej przed zagniwaniem wody, należy ją okresowo przepłukiwać (raz na 6 miesięcy). 2.5. Płukanie i próby szczelności Po montażu projektowanych hydrantów, należy przepłukać instalacje hydrantową, a następnie poddać ją próbie szczelności. Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych , - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru - COBRTI Instal, zeszyt 1-12, - Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych systemów i urządzeń. Płukanie należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej. Podczas płukania wszystkie zawory hydratowe powinny być całkowicie zamknięte. Płukanie przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - Zeszyt 7. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5 x wyższym od ciśnienia roboczego. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Wymienione ciśnienie należy trzykrotnie podnosić w odstępach, co 10 min do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 2.6. Wytyczne montażowe dla rur stalowych ocynkowanych Instalację z rur stalowych ocynkowanych łączyć za pomocą kształtek, łączników żeliwnych i mosiężnych. Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Do mocowania przewodów stalowych należy stosować obejmy metalowe z wkładką gumową. Sposób rozwiązania podwieszeń ma być dostosowany do konstrukcji budynku. Instalacje wykonane z rur stalowych ocynkowanych należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi 3. OPIS TECHNICZNY W CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ (SAP) 3.1. Dane ogólne. Opis techniczny został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu. 3.2. Podstawa opracowania i założenia do projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja wykonawcza Systemu Sygnalizacji Pożarowej Wizja lokalna w budynku, - Uzgodnienia z przedstawicielem Zlecającego, - Wytyczne CNBOP do projektowania systemów SAP, - Dane techniczne zastosowanych urządzeń systemu SAP. - Ekspertyza techniczna dostosowanie do wymogów p.poż. Projekt Wykonawczy Systemu Alarmowania Pożarowego został wykonany w oparciu o centralę pożarową FPA-5000 firmy Bosch, posiadającej certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Juliszewskiego w Józefowie. 3.3. Wykaz podstawowych przepisów, norm i wytycznych * PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań * PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. Zasady projektowania * PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji * PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji * PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie * PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej * PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe sygnalizatory akustyczne * PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze * PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe * PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji * PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Wykrywacze płomieni. Czujki punktowe * PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe * PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilności elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych * Specyfikacja Techniczna PKN-CEN S 54-14 maj 2006. Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji 3.4. Prace demontażowe SAP Istniejącą instalację Systemu Sygnalizacji należy zdemontować. Czujki jonizacyjne nalezy zutylizować zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury. Rozmieszczenie istniejących elementów systemu pokazują rysunki od E1 (dodatkow znajdują się 2 ROPy na I piętrze do likwidacji). 3.5. Opis zastosowanych rozwiązań projektowanego Systemu Sygnalizacji Pożarowej 3.5.1. Systemy SAP Instalację Systemu Sygnalizacji zaprojektowano w oparciu o centralę modułową FPA-5000 firmy Bosch, dzięki modułowej budowie centralę sygnalizacji pożaru FPA-5000 można z łatwością zaadaptować do lokalnych warunków i wymagań prawnych. Możliwości centrali FPA-5000 * Modułowa budowa umożliwia łatwa rozbudowę. * Pełna konfiguracja może zawierać do 46 modułów * Możliwość kontrolowania 4096 adresów bez połączenia w sieć * Możliwość sieciowania * Instalacja modułu funkcjonalnego wymaga jedynie umieszczenia go w szynie przyłączeniowej; moduł jest następnie wykrywany automatycznie * Duży wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym. Głównymi elementami projektowanego systemu są: * Modułowa centrala pożarowa FPA-5000 wyposażona w kontroler główny karty adresowe, zasilacz, baterię akumulatorów oraz moduły funkcjonalne: * moduł pętli adresowej * moduł kontroli baterii akumulatorów * moduł linii sygnalizatorów * moduł komunikacyjny * moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych * czujniki punktowe; * wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki; * ręczne ostrzegacze pożarowe; * sygnalizatory optyczno akustyczne; * moduły sterująco - kontrolujące; * zewnętrzne pole obsługi 3.5.2. Zasilanie systemu Centrala zasilana jest napięciem przemiennym 230V, 50HZ. Do zasilania centrali zastosowano obwód zasilany z rozdzielni elektrycznej (w rozdzielni należy sie wpiąć w istniejący obwód przeznaczony dla istniejącej centrali SAP - likwidowanej). Obwód zasilania wykonać przewodem HDGs 3x2,5 mm2 Cała instalacja zasilana jest napięciem stałym 24V DC. Napięcie to podawane jest poprzez centrale FPA-5000. Jako zasilanie rezerwowe centrala posiada mieszcząca sie w jej obudowie baterie akumulatorów 12V 40Ah o parametrach dobranych zgodnie z normami ( 30 godziny w stanie dozorowym oraz 30 minut w stanie alarmu). Zasilacz systemu z układem ładowania akumulatorów dostarcza napięcie 24V do zasilania systemu, włączając w to zasilanie awaryjne. Zasilacz jest w stanie jednocześnie zasilić wszystkie podłączone urządzenia. Wskaźnik LED powiadamia operatora o zaniku napięcia sieciowego. Zasilacz posiada układ automatycznej detekcji zbyt dużego stopnia rozładowania akumulatorów w celu ich ochrony przed zniszczeniem. W razie zaniku napięcia zasilania zasilacz automatycznie przełącza system na zasilanie awaryjne z baterii akumulatorów. 3.5.3. Struktura systemu, wytyczne dotyczące wykonania Systemu Sygnalizacji Pożarowej Centrala FPA-5000 zlokalizowana będzie w pomieszczeniu ochrony w miejscu likwidowanej centrali SAP. Centralę należy zamontować na wysokości umożliwiającej odczyt wskazań, oraz dogodną instalację i realizacje podłączeń (wysokość 1,20-1,80 od posadzki). Centrala wyposażona będzie w cztery pętle adresowe prowadzone przewodem jednoparowym YnTKSYekw 1x2x1 mm2. Pętla pierwsza obejmować będzie parter. Pętla druga obejmować będzie I piętro, kolejna pętla trzecia II piętro oraz pętla czwarta obejmować będzie III piętro. Połączenie kablowe centrali z poszczególnymi elementami prowadzone jest w przypadku zamontowanego sufitu podwieszanego w przestrzeni między sufitowej (kabel przymocowany uchwytami bezpośrednio do sufitu betonowego) oraz w przypadku braku sufitu podwieszanego w listwach elektroinstalacyjnych. Możliwe jest wykorzystanie istniejących tras kablowych niskonapięciowych pod warunkiem zachowania minimalnej odległości 30 cm od linii kablowych instalacji większe równe230 V ). Instalacja prowadzona jest w sposób nie powodujący konfliktów z instalacjami oświetleniowymi lub innymi. Na pętlach zaprojektowane zostały moduły kontrolno- sterujące FLM-420-I8R1-S do wysterowywania wind oraz monitorowania stanu central systemu oddymiania. W pomieszczeniach budynku zostały zaprojektowane czujki punktowe FAP-O 420. Ręczne ostrzegacze pożaru ROP należy zamontować na wysokości ok. 1,2 m - 1,5 m od poziomu posadzki. Sygnalizatory optyczno-akustyczne w budynku, montowane będą na pętlach. Sygnalizatory zasilane wyposażone będa w własne zasilanie bateryjne. Na module RML 0008A zamontowanym w centrali należy zaprogramować wyjścia przekaźnikowe: 1: Powiadomienie Pożar 2: Powiadomienie Awaria Ogólna Podział Elementów: Pętla 1 - parter - system sygnalizacji pożaru: FAP-O 420 czujka optyczna - 57 szt MPA wyniesiony wskaźnik zadziałania - 18 szt FMC-210-DM-G-R ręczny ostrzegacz pożarowy - 5 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnętrzny - 2 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny zewnętrzny - 1 szt FLM-420-I8R1-S moduł kontrolno sterujący - 1 szt Pętla 2 - I piętro - system sygnalizacji pożaru: FAP-O 420 czujka optyczna - 44 szt MPA wyniesiony wskaźnik zadziałania - 14 szt FMC-210-DM-G-R ręczny ostrzegacz pożarowy - 2 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnętrzny - 2 szt Pętla 3 - II piętro - system sygnalizacji pożaru: FAP-O 420 czujka optyczna - 32 szt MPA wyniesiony wskaźnik zadziałania - 7 szt FMC-210-DM-G-R ręczny ostrzegacz pożarowy - 2 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnętrzny - 2 szt Pętla 4 - III piętro - system sygnalizacji pożaru: FAP-O 420 czujka optyczna - 29 szt MPA wyniesiony wskaźnik zadziałania - 7 szt FMC-210-DM-G-R ręczny ostrzegacz pożarowy - 2 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnętrzny - 2 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny zewnętrzny - 1 szt FLM-420-I8R1-S moduł kontrolno sterujący - 1 szt 3.5.4. Sygnalizacja pracy i alarmu W projektowanym systemie przewiduje się że centrale będą realizowała alarmowanie dwustopniowe zwykłe. Zadziałanie elementu punktowego czujnika z wyłączeniem ręcznych ostrzegaczy pożarowych wywołuje alarm wstępny T1 - 30 sekund potrzebny na zgłoszenie się personelu obsługującego centralę. Nie zgłoszenie się obsługi w czasie T1 powoduje wejście centrali w alarm główny II stopnia. Potwierdzenie przez obsługę alarmu wstępnego rozpoczyna czas T2 - 180 sekund tzw. czas na rozpoznanie. W tym czasie obsługa dokonuje rozpoznania zaistniałego zagrożenia pożarowego. Jeżeli obsługa nie powróci do centrali w czasie T2, centrala wchodzi automatycznie w alarm II stopnia. W czasie T2 można skasować alarm jeżeli obsługa albo ugasi we własnym zakresie pożar bądź stwierdzi, że był to fałszywy alarm. Każde zadziałanie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje wejście centrali w alarm główny II stopnia. W przypadku alarmu pożarowego II stopnia centralka pozwala na przekazanie go do systemu Monitoringu Pożarowego 3.5.5. Konfiguracja ustawień centrali Centralę FPA-5000 należy zaprogramować zgodnie z wytycznymi inwestora i powyższym opisem, uwzględniając odpowiednie polaczenia urządzeń. Centrala spełnia wszystkie wymagania prawne odnośnie ochrony przeciwpożarowej obiektu. Podział na strefy , grupy oraz kolejności w nazewnictwie poszczególnych elementów należy dokonać zgodnie z wytycznymi inwestora. 3.5.6. Prąd obciążenia poszczególnych pętli a. Prąd obciążenia, Pętla 1 - parter: 50,55mA b. Prąd obciążenia, Pętla 2 - I piętro: 35,60mA c. Prąd obciążenia, Pętla 3 - II piętro: 26,20mA d. Prąd obciążenia, Pętla 4 - III piętro: 30,05mA 3.4.7. Dobór pojemności akumulatorów Pojemność akumulatorów Całk. prąd w gotowości 527 mA lub 0,53A Z 72 gotowość ( godz) 38.01 Ah Całk. prąd w alarmie 910 mA lub 0.91 A Z 30 alarm (min) 0.46 Ah Całkowita pojemność centrali 38.47 Ah Potrzebujesz: 2 akumulatory (12V) każdy 40 Ah Termiczna upływność zasilania Całkowita termiczna upływność zasilania (wliczając moduły) 53.93 W 3.6. Uwagi eksploatacyjne 3.6.1. Eksploatacja i konserwacja systemu Harmonogram konserwacji powinien być następujący: Obsługa codzienna Użytkownik i lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzone: * czy centrala sygnalizacji pożarowej, tablica i panel są w stanie dozorowania; * czy została powiadomiona firma prowadząca konserwację o odchyleniach od normy pracy elementów systemu; * czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania; * czy, jeżeli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszona, to została przywrócona do stanu dozorowania ; Obsługa miesięczna Co najmniej raz w miesiącu użytkownik i lub właściciel powinien zapewnić, aby: * przeprowadzono próbne sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali ze sprawdzeniem stanu; * sprawdzić zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające; * przeprowadzić test wskaźników, a każdy fakt niesprawności odnotować; Obsługa kwartalna Co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, użytkownik i lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: * sprawdził centralę i inne elementy systemu wg zapisów niesprawności zapisanych w książce pracy, aby dokonać napraw systemu; * spowodował zadziałanie, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze; * sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo; * sprawdził zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi; * w miarę możliwości, spowodował zadziałanie każdego łącza do alarmowego centrum odbiorczego straży pożarnej; * przeprowadził próby zalecane przez producenta, dostawcę systemu czy wykonawców; * dokonał przeglądu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia pomieszczeń, które mają mieć wpływ na rozmieszczenie i dobór czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych; Obsługa roczna Co najmniej jeden raz każdego roku, użytkownik i lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: * przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej; * sprawdził każdy czujnik na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta systemu; * każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25procent czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej; * sprawdzić zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych; * sprawdził wzrokowo stan wszystkich połączeń kablowych; * dokonał przeglądu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia pomieszczeń, które mają mieć wpływ na rozmieszczenie i dobór czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, przegląd czujek pod kątem odległości składowanych materiałów wokół czujek (0,5m od czujki), widoczności ROP-ów; * dokonał sprawdzenia stanu akumulatorów; Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy centrali i jak najszybciej usunięta. 3.7. Łączność z systemami nadrzędnymi System należy wyposażyć w urządzenia do przekazywania sygnału o pożarze do wyspecjalizowanych jednostek Straży Pożarnej. Zainstalowany centrala FPA-5000 stwarza możliwość przesłania sygnału POŻAR, AWARIA z centrali do centrali monitoringu jednostek Straży Pożarnej po zainstalowaniu dodatkowych urządzeń: - nadajnik telefoniczny - nadajnik radiowy - istniejący na obiekcie Dodatkowo do ww urządzeń należy doprowadzić analogowa linie telefoniczna 3.8. Uwagi Końcowe Całość prac w fazie wykonawstwa należy wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami PN, BN, PBUE, oraz przepisami BHP i p. pożarowymi. Wszystkie polaczenia należy wykonać szczególnie starannie, ponieważ instalacja monitorowania systemów pożarowych musi odznaczać sie najwyższa pewnością działania i odpornością na awarie. Montaż urządzeń wykonać w oparciu o fabryczna dokumentacje techniczno-ruchowa i opis obsługi. Urządzenia posiadają wskaźniki diodowe, dzięki którym obsługa może zlokalizować zdarzenie, a w przypadku awarii powiadomić konserwatora systemu. Centrala FPA-5000 posiada wyświetlacz na którym każde zdarzenie posiada swój własny opis słowny. System pozwala na sterowanie innymi urządzeniami zewnętrznymi. Można dokonać tego poprzez elementy w pętlach (moduły sterujące) oraz przekaźniki systemu, które można zaprogramować dla konkretnych celów. Kategorycznie zabrania się otwierania obudowy urządzeń, zmian w połączeniach oraz przeprogramowywania układu. Odbiór urządzeń powinien być poprzedzony testem komunikacji systemu (centrala - elementy systemu). Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić jej stała konserwacje zapewniającą prawidłowość działania i zachowanie gwarancji (zgodnie z wytycznymi producenta). ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE Wszystkie znaki towarowe użyte w projekcie stanowią przykład komponentów na podstawie których wyliczono obciążalności centrali pożarowej, jej pętli dozorowych oraz dobrano odpowiednie sterowanie. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego (nie gorszego) do ochrony przeciwpożarowej. W przypadku zastosowanie innego producenta niż w projekcie obliguje się wykonawcę do ponownego przeliczenia obciążalności centrali, jej pętli dozorowych oraz sterowania. Przed podjęciem prac instalatorskich, należy przedłożyć dokumenty dopuszczeń CNBOP wymaganych przez Ministerstwo Infrastruktury.

title: Modernizacja systemu p.poż. w Inspektoracie ZUS w Jarosławiu

description: Opis robót do wykonania w Inspektoracie ZUS w Jarosławiu: 1. OPIS TECHNICZNY W CZĘŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ 1.1. Dane ogólne. 1.1.1. Przedmiot i zakres projektu. Przedmiotem opracowania niniejszego zakresu dokumentacji jest projekt oddzielenia klatki schodowej prowadzącej do piwnic w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Jarosławiu ul. Słowackiego 21, 37-500 Jarosław. W celu realizacji całego zamierzenia budowlanego objętego przedmiotową dokumentacja projektuję się do zrealizowania następujący zakres robót: a) Wykonanie wymiany drzwi na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30 1.1.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. Klatkę schodową prowadzącą do piwnic należy oddzielić drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności EI30, zamykanymi na klucz tak, aby ograniczyć dostęp postronnych osób do pomieszczeń piwnic. 1.1.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. Budynek będący przedmiotem opracowani nie jest wpisany do rejestru. 1.2. Opis projektowanych rozwiązań. 1.2.1. Montaż drzwi przeciw pożarowych o klasie odporności EI30. W celu rozwiązań dla niniejszego zakresu, należy wykonać demontaż istniejących drzwi i montaż drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności EI30. Następnie należy wykonać prace związane z wykończeniem powierzchni ścian przyległych do drzwi poprzez uzupełnienie ubytków tynków powstałych podczas demontażu istniejących drzwi. Powierzchnie przyległe do drzwi należy pomalować farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze adekwatnym do istniejącego. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu oraz Inspektorem nadzoru wygląd drzwi oraz przedstawić próbki koloru farb do zatwierdzenia. 2. OPIS TECHNICZNY W CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ (SAP) 2.1. Dane ogólne. Opis techniczny został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu. 2.2. Podstawa opracowania i założenia do projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja wykonawcza Systemu Sygnalizacji Pożarowej Wizja lokalna w budynku, - Uzgodnienia z przedstawicielem Zlecającego, - Wytyczne CNBOP do projektowania systemów SAP, - Dane techniczne zastosowanych urządzeń systemu SAP. - Ekspertyza techniczna dostosowanie do wymogów p.poż. Projekt Wykonawczy Systemu Alarmowania Pożarowego został wykonany w oparciu o centralę pożarową FPA-5000 firmy Bosch, posiadającej certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Juliszewskiego w Józefowie. 3.3. Wykaz podstawowych przepisów, norm i wytycznych * PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe. Wymagania i metody badań * PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepła. Zasady projektowania * PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji * PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji * PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie * PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej * PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 3: Pożarowe sygnalizatory akustyczne * PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze * PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe * PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji * PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 10: Wykrywacze płomieni. Czujki punktowe * PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe * PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Część 4: Kompatybilności elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych i osobistych * Specyfikacja Techniczna PKN-CEN S 54-14 maj 2006. Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji 3.4. Prace demontażowe SAP Istniejącą instalację Systemu Sygnalizacji należy zdemontować. Czujki jonizacyjne nalezy zutylizować zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury. Rozmieszczenie istniejących elementów systemu pokazują rysunki od E1 do E4. 3.5. Opis zastosowanych rozwiązań projektowanego Systemu Sygnalizacji Pożarowej 3.5.1. Systemy SAP Instalację Systemu Sygnalizacji zaprojektowano w oparciu o centralę modułową FPA-5000 firmy Bosch, dzięki modułowej budowie centralę sygnalizacji pożaru FPA-5000 można z łatwością zaadaptować do lokalnych warunków i wymagań prawnych. Możliwości centrali FPA-5000 * Modułowa budowa umożliwia łatwa rozbudowę. * Pełna konfiguracja może zawierać do 46 modułów * Możliwość kontrolowania 4096 adresów bez połączenia w sieć * Możliwość sieciowania * Instalacja modułu funkcjonalnego wymaga jedynie umieszczenia go w szynie przyłączeniowej; moduł jest następnie wykrywany automatycznie * Duży wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym. Głównymi elementami projektowanego systemu są: * Modułowa centrala pożarowa FPA-5000 wyposażona w kontroler główny karty adresowe, zasilacz, baterię akumulatorów oraz moduły funkcjonalne: * moduł pętli adresowej * moduł kontroli baterii akumulatorów * moduł linii sygnalizatorów * moduł komunikacyjny * moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych * czujniki punktowe; * wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki; * ręczne ostrzegacze pożarowe; * sygnalizatory optyczno akustyczne; * moduły sterująco - kontrolujące; * zewnętrzne pole obsługi 3.5.2. Zasilanie systemu Centrala zasilana jest napięciem przemiennym 230V, 50HZ. Do zasilania centrali zastosowano obwód zasilany z rozdzielni elektrycznej (w rozdzielni należy sie wpiąć w istniejący obwód przeznaczony dla istniejącej centrali SAP - likwidowanej). Obwód zasilania wykonać przewodem HDGs 3x2,5 mm2 Cała instalacja zasilana jest napięciem stałym 24V DC. Napięcie to podawane jest poprzez centrale FPA-5000. Jako zasilanie rezerwowe centrala posiada mieszcząca sie w jej obudowie baterie akumulatorów 12V 24Ah o parametrach dobranych zgodnie z normami ( 72 godziny w stanie dozorowym oraz 30 minut w stanie alarmu). Zasilacz systemu z układem ładowania akumulatorów dostarcza napięcie 24V do zasilania systemu, włączając w to zasilanie awaryjne. Zasilacz jest w stanie jednocześnie zasilić wszystkie podłączone urządzenia. Wskaźnik LED powiadamia operatora o zaniku napięcia sieciowego. Zasilacz posiada układ automatycznej detekcji zbyt dużego stopnia rozładowania akumulatorów w celu ich ochrony przed zniszczeniem. W razie zaniku napięcia zasilania zasilacz automatycznie przełącza system na zasilanie awaryjne z baterii akumulatorów. 3.5.3. Struktura systemu, wytyczne dotyczące wykonania Systemu Sygnalizacji Pożarowej Centrala FPA-5000 zlokalizowana będzie w pomieszczeniu portierni w miejscu likwidowanej centrali SAP. Centralę należy zamontować na wysokości umożliwiającej odczyt wskazań, oraz dogodną instalację i realizacje podłączeń (wysokość 1,20-1,80 od posadzki). Centrala wyposażona będzie w dwie pętle adresowe prowadzone przewodem jednoparowym YnTKSYekw 1x2x1 mm2. Pętla pierwsza obejmować będzie piwnicę i parter. Pętla druga obejmować będzie I piętro i II piętro. Połączenie kablowe centrali z poszczególnymi elementami prowadzone jest w przypadku zamontowanego sufitu podwieszanego w przestrzeni między sufitowej (kabel przymocowany uchwytami bezpośrednio do sufitu betonowego) oraz w przypadku braku sufitu podwieszanego w listwach elektroinstalacyjnych. Możliwe jest wykorzystanie istniejących tras kablowych niskonapięciowych pod warunkiem zachowania minimalnej odległości 30 cm od linii kablowych instalacji większe równe230 V ). Instalacja prowadzona jest w sposób nie powodujący konfliktów z instalacjami oświetleniowymi lub innymi. Na pętlach zaprojektowane zostały moduły kontrolno- sterujące FLM-420-I8R1-S do wysterowywania wind, wejścia do budynku B oraz monitorowania stanu central systemu oddymiania. W pomieszczeniach budynku zostały zaprojektowane czujki punktowe FAP-O 420. Ręczne ostrzegacze pożaru ROP należy zamontować na wysokości ok. 1,2 m - 1,5 m od poziomu posadzki. Sygnalizatory optyczno-akustyczne w budynku, montowane będą na pętlach. Sygnalizatory zasilane wyposażone będa w własne zasilanie bateryjne. Na module RML 0008A zamontowanym w centrali należy zaprogramować wyjścia przekaźnikowe: 1: Powiadomienie Pożar 2: Powiadomienie Awaria Ogólna Podział Elementów: Pętla 1 - piwnica i parter - system sygnalizacji pożaru: FAP-O 420 czujka optyczna - 60 szt MPA wyniesiony wskaźnik zadziałania - 14 szt FMC-210-DM-G-R ręczny ostrzegacz pożarowy - 4 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnętrzny - 2 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny zewnętrzny - 1 szt FLM-420-I8R1-S moduł kontrolno sterujący - 1 szt Pętla 2 - I piętro i II piętro - system sygnalizacji pożaru: FAP-O 420 czujka optyczna - 66 szt MPA wyniesiony wskaźnik zadziałania - 12 szt FMC-210-DM-G-R ręczny ostrzegacz pożarowy - 4 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnętrzny - 2 szt FLM-420-I8R1-S moduł kontrolno sterujący - 1 szt 3.5.4. Sygnalizacja pracy i alarmu W projektowanym systemie przewiduje się że centrale będą realizowała alarmowanie dwustopniowe zwykłe. Zadziałanie elementu punktowego czujnika z wyłączeniem ręcznych ostrzegaczy pożarowych wywołuje alarm wstępny T1 - 30 sekund potrzebny na zgłoszenie się personelu obsługującego centralę. Nie zgłoszenie się obsługi w czasie T1 powoduje wejście centrali w alarm główny II stopnia. Potwierdzenie przez obsługę alarmu wstępnego rozpoczyna czas T2 - 180 sekund tzw. czas na rozpoznanie. W tym czasie obsługa dokonuje rozpoznania zaistniałego zagrożenia pożarowego. Jeżeli obsługa nie powróci do centrali w czasie T2, centrala wchodzi automatycznie w alarm II stopnia. W czasie T2 można skasować alarm jeżeli obsługa albo ugasi we własnym zakresie pożar bądź stwierdzi, że był to fałszywy alarm. Każde zadziałanie ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje wejście centrali w alarm główny II stopnia. W przypadku alarmu pożarowego II stopnia centralka pozwala na przekazanie go do systemu Monitoringu Pożarowego 3.5.5. Konfiguracja ustawień centrali Centralę FPA-5000 należy zaprogramować zgodnie z wytycznymi inwestora i powyższym opisem, uwzględniając odpowiednie polaczenia urządzeń. Centrala spełnia wszystkie wymagania prawne odnośnie ochrony przeciwpożarowej obiektu. Podział na strefy , grupy oraz kolejności w nazewnictwie poszczególnych elementów należy dokonać zgodnie z wytycznymi inwestora. 3.5.6. Prąd obciążenia poszczególnych pętli a. Prąd obciążenia, Pętla 1 - piwnica i parter: 51,80mA b. Prąd obciążenia, Pętla 2 - I piętro i II piętro: 62,20mA 3.4.7. Dobór pojemności akumulatorów Pojemność akumulatorów Całk. prąd w gotowości 527 mA lub 0,53A Z 72 gotowość ( godz) 38.01 Ah Całk. prąd w alarmie 910 mA lub 0.91 A Z 30 alarm (min) 0.46 Ah Całkowita pojemność centrali 38.47 Ah Potrzebujesz: 2 akumulatory (12V) każdy 40 Ah Termiczna upływność zasilania Całkowita termiczna upływność zasilania (wliczając moduły) 53.93 W 3.6. Uwagi eksploatacyjne 3.6.1. Eksploatacja i konserwacja systemu Harmonogram konserwacji powinien być następujący: Obsługa codzienna Użytkownik i lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzone: * czy centrala sygnalizacji pożarowej, tablica i panel są w stanie dozorowania; * czy została powiadomiona firma prowadząca konserwację o odchyleniach od normy pracy elementów systemu; * czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania; * czy, jeżeli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszona, to została przywrócona do stanu dozorowania ; Obsługa miesięczna Co najmniej raz w miesiącu użytkownik i lub właściciel powinien zapewnić, aby: * przeprowadzono próbne sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali ze sprawdzeniem stanu; * sprawdzić zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające; * przeprowadzić test wskaźników, a każdy fakt niesprawności odnotować; Obsługa kwartalna Co najmniej jeden raz na każde trzy miesiące, użytkownik i lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: * sprawdził centralę i inne elementy systemu wg zapisów niesprawności zapisanych w książce pracy, aby dokonać napraw systemu; * spowodował zadziałanie, co najmniej, jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze; * sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo; * sprawdził zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich trzymaków i zwalniaków drzwi; * w miarę możliwości, spowodował zadziałanie każdego łącza do alarmowego centrum odbiorczego straży pożarnej; * przeprowadził próby zalecane przez producenta, dostawcę systemu czy wykonawców; * dokonał przeglądu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia pomieszczeń, które mają mieć wpływ na rozmieszczenie i dobór czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych; Obsługa roczna Co najmniej jeden raz każdego roku, użytkownik i lub właściciel powinien zapewnić, aby specjalista: * przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej; * sprawdził każdy czujnik na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta systemu; * każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25procent czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej; * sprawdzić zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych; * sprawdził wzrokowo stan wszystkich połączeń kablowych; * dokonał przeglądu zmian konstrukcyjnych obiektu, zmiany przeznaczenia pomieszczeń, które mają mieć wpływ na rozmieszczenie i dobór czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych, przegląd czujek pod kątem odległości składowanych materiałów wokół czujek (0,5m od czujki), widoczności ROP-ów; * dokonał sprawdzenia stanu akumulatorów; Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy centrali i jak najszybciej usunięta. 3.7. Łączność z systemami nadrzędnymi System należy wyposażyć w urządzenia do przekazywania sygnału o pożarze do wyspecjalizowanych jednostek Straży Pożarnej. Zainstalowany centrala FPA-5000 stwarza możliwość przesłania sygnału POŻAR, AWARIA z centrali do centrali monitoringu jednostek Straży Pożarnej po zainstalowaniu dodatkowych urządzeń: - nadajnik telefoniczny - nadajnik radiowy - istniejący na obiekcie Dodatkowo do w w urządzeń należy doprowadzić analogowa linie telefoniczna 3.8. Uwagi Końcowe Całość prac w fazie wykonawstwa należy wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami PN, BN, PBUE, oraz przepisami BHP i p. pożarowymi. Wszystkie polaczenia należy wykonać szczególnie starannie, ponieważ instalacja monitorowania systemów pożarowych musi odznaczać się najwyższa pewnością działania i odpornością na awarie. Montaż urządzeń wykonać w oparciu o fabryczna dokumentacje techniczno-ruchowa i opis obsługi. Urządzenia posiadają wskaźniki diodowe, dzięki którym obsługa może zlokalizować zdarzenie, a w przypadku awarii powiadomić konserwatora systemu. Centrala FPA-5000 posiada wyświetlacz na którym każde zdarzenie posiada swój własny opis słowny. System pozwala na sterowanie innymi urządzeniami zewnętrznymi. Można dokonać tego poprzez elementy w pętlach (moduły sterujące) oraz przekaźniki systemu, które można zaprogramować dla konkretnych celów. Kategorycznie zabrania się otwierania obudowy urządzeń, zmian w połączeniach oraz przeprogramowywania układu. Odbiór urządzeń powinien być poprzedzony testem komunikacji systemu (centrala - elementy systemu). Po przekazaniu instalacji do eksploatacji należy zlecić jej stała konserwacje zapewniającą prawidłowość działania i zachowanie gwarancji zgodnie z wytycznymi producenta. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE Wszystkie znaki towarowe użyte w projekcie stanowią przykład komponentów na podstawie których wyliczono obciążalności centrali pożarowej, jej pętli dozorowych oraz dobrano odpowiednie sterowanie. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego (nie gorszego) do ochrony przeciwpożarowej. W przypadku zastosowanie innego producenta niż w projekcie obliguje się wykonawcę do ponownego przeliczenia obciążalności centrali, jej pętli dozorowych oraz sterowania. Przed podjęciem prac instalatorskich, należy przedłożyć dokumenty dopuszczeń CNBOP wymaganych przez Ministerstwo Infrastruktury.

title: Modernizacja systemu p.poż. w Inspektoracie ZUS w Przeworsku.

description: Opis robót do wykonania w Inspektoracie ZUS w Przeworsku: 1. OPIS TECHNICZNY W CZĘŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ 1.1. Dane ogólne. 1.1.1. Przedmiot i zakres projektu.Przedmiotem opracowania niniejszego zakresu dokumentacji jest projekt zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacji; korytarzy oraz klatki schodowej w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Przeworsku ul. Dworcowa 1, 37-200 Przeworsk. W celu realizacji całego zamierzenia budowlanego objętego przedmiotową dokumentacja projektuję się do zrealizowania następujący zakres robót: a) Wykonanie wymiany drzwi na przeciwpożarowe o klasie odporności EI30 w klatkach schodowych, b) Wykonanie drzwi dymoszczelnych S60 c) Wykonanie witryn szklanych wraz z drzwiami przeciwpożarowymi EI60 S 1.1.2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. Ze względu występujące niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przeciwpożarowymi projektuje się zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacji poprzez montaż drzwi przeciwpożarowych oraz dymoszczelnych samozamykających oraz wymianę drzwi w klatce schodowej bocznej w budynku A na drzwi przeciw pożarowe EI30. Wszystkie projektowane w budynku drzwi przewiduje się, jako przeszklone, wraz z systemem samozamykającym. 1.1.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytków. Budynek będący przedmiotem opracowani nie jest wpisany do rejestru. 1.2. Opis projektowanych rozwiązań. 1.2.1. Montaż drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności EI30. W celu rozwiązań dla niniejszego zakresu, należy wykonać demontaż istniejących drzwi klatki schodowej bocznej w budynku A i montaż samozamykających drzwi przeciwpożarowych o klasie odporności EI30. Następnie należy wykonać prace związane z wykończeniem powierzchni ścian przyległych do drzwi poprzez uzupełnienie ubytków tynków powstałych podczas demontażu istniejących drzwi. Powierzchnie przyległe do drzwi należy pomalować farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na ścieranie, w kolorze adekwatnym do istniejącego. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu oraz Inspektorem nadzoru wygląd drzwi oraz przedstawić próbki koloru farb do zatwierdzenia. 1.2.2. Montaż witryn szklanych przeciwpożarowych o klasie odporności EI60 S. Ze względu na przekroczenie długości drogi ewakuacji w przewiązkach między budynkiem A i B projektuje się montaż witryny szklanej wraz z samozamykającymi drzwiami o klasie odporności EIS60. Witryny zostaną zamontowane w przewiązkach na parterze a także 2 piętrze. W celu montażu witryn należy wykonać tymczasową rozbiórkę istniejącego sufitu podwieszonego oraz wykonać nadbudowę nad witryną z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wypełnioną wełną mineralną szklaną a następnie zamontować witrynę szklaną z drzwiami. Po wykonaniu witryny należy uzupełnić sufit podwieszony oraz pomalować ściankę nadprożową farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na ścieranie w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem obiektu oraz Inspektorem Nadzoru. Podział witryn należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWIORB. 1.2.3. Montaż drzwi dymoszczelnych S60. W budynku A w korytarzu piwnic, parteru, 1, 2 i 3 piętra należy zamontować samozamykające drzwi dymoszczelne. W piwnicy należy wykonać ściankę z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wypełnioną wełną mineralną szklaną, w której należy zamontować drzwi dymoszczelne przeszklone. Przechodzące przez projektowaną ściankę działową rury należy zabezpieczyć opaskami ognioochronnymi. Na parterze oraz pozostałych piętrach należy wykonać nadbudowę nad drzwiami z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym wypełnioną wełną mineralną szklaną a następnie zamontować przeszklone dymoszczelne drzwi z naświetlem bocznym. Powierzchnie ścinek działowych należy pomalować farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na ścieranie w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem obiektu oraz Inspektorem Nadzoru. 1.2.4.Montaż okien systemu oddymiania klatki schodowej Zgodnie z wytycznymi, klatka schodowa ewakuacyjna w budynku ZUS w Przeworsku. Oddymianie realizowane będzie za pomocą okna oddymiającego o wymiarach 117x136,5 cm otwieranego siłownikiem elektrycznym. Napowietrzanie realizowane będzie poprzez okno o wymiarach 117x180 cm otwierane automatycznie. Aby umożliwić montaż powyższych okien należy wykonać rozbiórkę ściany podokiennej, oraz dopasować elewację do wymiarów okna, która wykonana jest z blachy trapezowej. Po wykonaniu montażu okien należy zamontować parapet wewnętrzny oraz wykonać szpalety wraz z malowaniem a także wykonać obróbki blacharskie elewacji wraz z montażem parapetu zewnętrznego. 1.3. Uwagi. Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji 03.2015r stwierdzono, iż została wykonana wymiana drzwi na wskazane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy ds. budowlanych w lokalizacji: Piwnic, prowadzące z klatki schodowej na korytarz, Parteru, do pomieszczenia składu opału i pomieszczenia obok. 2. OPIS TECHNICZNY W CZĘŚCI SANITARNEJ 2.1. Dane ogólne. Opis techniczny został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu. 2.2. Podstawa opracowania * Zlecenie inwestora, * Ekspertyza techniczna p.poż * Uzgodnienia międzybranżowe, * Obowiązujące przepisy techniczno - budowalne, 2.3. Stan istniejący Wewnętrzne wodne zabezpieczenie p.poż. budynku stanowi istniejąca instalacja hydrantowa wyposażona w 5 hydrantów wewnętrznych (1 na parterze, 2 na I i II piętrze), zawieszanych DN50 o wydajności 1,5 dm3 s każdy. Hydranty wyposażone są w: kosz z wężem płasko składanym FI52 mm o długości 20 m, prądownicę odkręcaną FI52 mm z dyszą równoważną FI12 mm, zawór mosiężny DN52 z nasada aluminiową. 2.4. Stan projektowany W ramach dostosowania budynku do aktualnych przepisów p.poż. tj. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), istniejące hydranty DN52 zostaną wymienione na hydranty DN25. Projektowane hydranty DN25 połączyć z istniejącą instalacją hydrantową za pomocą rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200 łączonych za pomocą gwintowanych, ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego wg. PN-76 H-742392. W przypadku wymiany hydrantu HP 7 zlokalizowanego na piętrze budynku, projektowany hydrant przenieść na sąsiednia ścianę zewnętrzną. Podejście do hydrantu od istniejącego pionu wykonać w bruździe ściennej. Hydranty DN25 wyposażone są w: zwijadło z wężem półsztywnym FI25 mm o długości 30 m, prądownicę FI25 mm z dyszą równoważną FI10 mm, oś wodna mosiężna ocynkowana, wąż doprowadzający o dł. 1 m, zawór mosiężny DN 25. Projektowane hydranty muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodności CNBOP oraz spełniać wymagania norm, dla HP25 - PN-EN 671-1. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35m. Zgodnie z §23 ww rozporządzeniem, przyjmuje się współczynnik jednoczesności działania - 2 hydrantów zainstalowanych na jednej kondygnacji lub w jednej strefie pożarowej. Minimalna wydajność nominalna hydrantu 25 mierzona na wylocie prądownicy wynosi 1,0 dm3 s, przy ciśnieniu min. 0,2MPa. Zasięg hydrantów obejmował będzie całą powierzchnię chronionego budynku. Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest higieniczny PZH. UWAGA: Po wykonaniu wszystkich robót montażowych, ściany w miejscu montażu hydrantów dorowadzić do stanu pierwotnego W celu zabezpieczenia nawodnionej instalacji hydrantowej przed zagniwaniem wody, należy ją okresowo przepłukiwać (raz na 6 miesięcy). 2.5. Płukanie i próby szczelności Po montażu projektowanych hydrantów, należy przepłukać instalacje hydrantową, a następnie poddać ją próbie szczelności. Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru - COBRTI Instal, zeszyt 1-12, Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych systemów i urządzeń. 3. OPIS TECHNICZNY W CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ (SAP) 3.1. Dane ogólne. Opis techniczny został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg kolejności określonej w rozporządzeniu. 3.2. Podstawa opracowania i założenia do projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja wykonawcza Systemu Sygnalizacji Pożarowej Wizja lokalna w budynku, - Uzgodnienia z przedstawicielem Zlecającego, - Wytyczne CNBOP do projektowania systemów SAP, - Dane techniczne zastosowanych urządzeń systemu SAP. - Ekspertyza techniczna dostosowanie do wymogów p.poż. Projekt Wykonawczy Systemu Alarmowania Pożarowego został wykonany w oparciu o centralę pożarową FPA-5000 firmy Bosch, posiadającej certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Juliszewskiego w Józefowie. 3.3. Wykaz podstawowych przepisów, norm i wytycznych 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji 3.4. Prace demontażowe SAP Istniejącą instalację Systemu Sygnalizacji należy zdemontować. Czujki jonizacyjne nalezy zutylizować zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury. Rozmieszczenie istniejących elementów systemu pokazują rysunki od E1 do E7. 3.5. Opis zastosowanych rozwiązań projektowanego Systemu Sygnalizacji Pożarowej 3.5.1. Systemy SAP Instalację Systemu Sygnalizacji zaprojektowano w oparciu o centralę modułową FPA-5000 firmy Bosch, dzięki modułowej budowie centralę sygnalizacji pożaru FPA-5000 można z łatwością zaadaptować do lokalnych warunków i wymagań prawnych. Możliwości centrali FPA-5000 Modułowa budowa umożliwia łatwa rozbudowę. Pełna konfiguracja może zawierać do 46 modułów Możliwość kontrolowania 4096 adresów bez połączenia w sieć Możliwość sieciowania Instalacja modułu funkcjonalnego wymaga jedynie umieszczenia go w szynie przyłączeniowej; moduł jest następnie wykrywany automatycznie Duży wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym. Głównymi elementami projektowanego systemu są: Modułowa centrala pożarowa FPA-5000 wyposażona w kontroler główny karty adresowe, zasilacz, baterię akumulatorów oraz moduły funkcjonalne: moduł pętli adresowej moduł kontroli baterii akumulatorów moduł linii sygnalizatorów moduł komunikacyjny moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych czujniki punktowe; wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki; ręczne ostrzegacze pożarowe; sygnalizatory optyczno akustyczne; moduły sterująco - kontrolujące; zewnętrzne pole obsługi 3.5.2. Zasilanie systemu Centrala zasilana jest napięciem przemiennym 230V, 50HZ. Do zasilania centrali zastosowano obwód zasilany z rozdzielni elektrycznej (w rozdzielni należy sie wpiąć w istniejący obwód przeznaczony dla istniejącej centrali SAP - likwidowanej). Obwód zasilania wykonać przewodem HDGs 3x2,5 mm2 Cała instalacja zasilana jest napięciem stałym 24V DC. Napięcie to podawane jest poprzez centrale FPA-5000. Jako zasilanie rezerwowe centrala posiada mieszcząca sie w jej obudowie baterie akumulatorów 12V 40Ah o parametrach dobranych zgodnie z normami ( 30 godziny w stanie dozorowym oraz 30 minut w stanie alarmu). Zasilacz systemu z układem ładowania akumulatorów dostarcza napięcie 24V do zasilania systemu, włączając w to zasilanie awaryjne. Zasilacz jest w stanie jednocześnie zasilić wszystkie podłączone urządzenia. Wskaźnik LED powiadamia operatora o zaniku napięcia sieciowego. Zasilacz posiada układ automatycznej detekcji zbyt dużego stopnia rozładowania akumulatorów w celu ich ochrony przed zniszczeniem. W razie zaniku napięcia zasilania zasilacz automatycznie przełącza system na zasilanie awaryjne z baterii akumulatorów. 3.5.3. Struktura systemu, wytyczne dotyczące wykonania Systemu Sygnalizacji Pożarowej Centrala FPA-5000 zlokalizowana będzie w pomieszczeniu portierni w miejscu likwidowanej centrali SAP. Centralę należy zamontować na wysokości umożliwiającej odczyt wskazań, oraz dogodną instalację i realizacje podłączeń (wysokość 1,20-1,80 od posadzki). Centrala wyposażona będzie w pięć pętli adresowych prowadzone przewodem jednoparowym YnTKSYekw 1x2x1 mm2. Pętla pierwsza obejmować będzie piwnicę. Pętla druga obejmować będzie piąta obejmować będzie III piętro. Połączenie kablowe centrali z poszczególnymi elementami prowadzone jest w przypadku zamontowanego sufitu podwieszanego w przestrzeni między sufitowej (kabel przymocowany uchwytami bezpośrednio do sufitu betonowego) oraz w przypadku braku sufitu podwieszanego w listwach elektroinstalacyjnych. Możliwe jest wykorzystanie istniejących tras kablowych niskonapięciowych pod warunkiem zachowania minimalnej odległości 30 cm od linii kablowych instalacji większe równe230 V ). Instalacja prowadzona jest w sposób nie powodujący konfliktów z instalacjami oświetleniowymi lub innymi. Na pętlach zaprojektowane zostały moduły kontrolno- sterujące FLM-420-I8R1-S do wysterowywania wind, wejścia do budynku B oraz monitorowania stanu central systemu oddymiania. W pomieszczeniach budynku zostały zaprojektowane czujki punktowe FAP-O 420. Ręczne ostrzegacze pożaru ROP należy zamontować na wysokości ok. 1,2 m - 1,5 m od poziomu posadzki. Sygnalizatory optyczno-akustyczne w budynku, montowane będą na pętlach. Sygnalizatory zasilane wyposażone będa w własne zasilanie bateryjne. Na module RML 0008A zamontowanym w centrali należy zaprogramować wyjścia przekaźnikowe: 1: Powiadomienie Pożar 2: Powiadomienie Awaria Ogólna Podział Elementów: Pętla 1 - piwnica - system sygnalizacji pożaru: FAP-O 420 czujka optyczna - 26 szt FMC-210-DM-G-R ręczny ostrzegacz pożarowy - 1 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnętrzny - 1 szt Pętla 2 - parter - system sygnalizacji pożaru: FAP-O 420 czujka optyczna - 88 szt MPA wyniesiony wskaźnik zadziałania - 20 szt FMC-210-DM-G-R ręczny ostrzegacz pożarowy - 5 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnętrzny - 4 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny zewnętrzny - 3 szt FLM-420-I8R1-S moduł kontrolno sterujący - 2 szt Pętla 3 - I piętro - system sygnalizacji pożaru: FAP-O 420 czujka optyczna - 89 szt MPA wyniesiony wskaźnik zadziałania - 22 szt FMC-210-DM-G-R ręczny ostrzegacz pożarowy - 5 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnętrzny - 4 szt FLM-420-I8R1-S moduł kontrolno sterujący - 1 szt Pętla 4 - II piętro - system sygnalizacji pożaru: FAP-O 420 czujka optyczna - 84 szt MPA wyniesiony wskaźnik zadziałania - 13 szt FMC-210-DM-G-R ręczny ostrzegacz pożarowy - 5 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnętrzny - 4 szt FLM-420-I8R1-S moduł kontrolno sterujący - 1 szt Pętla 5 - III piętro - system sygnalizacji pożaru: FAP-O 420 czujka optyczna - 45 szt MPA wyniesiony wskaźnik zadziałania - 1 szt FMC-210-DM-G-R ręczny ostrzegacz pożarowy - 3 szt Sygnalizator optyczno - akustyczny wewnętrzny - 2 szt FLM-420-I8R1-S moduł kontrolno sterujący -1 szt ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE Wszystkie znaki towarowe użyte w projekcie stanowią przykład komponentów na podstawie których wyliczono obciążalności centrali pożarowej, jej pętli dozorowych oraz dobrano odpowiednie sterowanie. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego (nie gorszego) do ochrony przeciwpożarowej. W przypadku zastosowanie innego producenta niż w projekcie obliguje się wykonawcę do ponownego przeliczenia obciążalności centrali, jej pętli dozorowych oraz sterowania. Przed podjęciem prac instalatorskich, należy przedłożyć dokumenty dopuszczeń CNBOP wymaganych przez Ministerstwo Infrastruktury. Pozostała część opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ.

title: Modernizacja systemu p.poż. w Inspektoratach ZUS w Przeworsku, Jarosławiu i Przemyślu.

description: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

street: Al. Piłsudskiego 12

street: ul. Jagiellońska 9

street: ul. Słowackiego 27


currency: PLN

name: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna

measure: validBids

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Dostawa paliwa

documentType: tenderNotice

description: Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup benzyny 95 w ilości 9 500 litrów oraz oleju napędowego w ilości 70 000 litrów dla potrzeb Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie wraz z przechowaniem zakupionego paliwa w zbiornikach stacji paliw do 31.12.2016 r. Zamawiający wymaga, by stacja paliw znajdowała się w granicach administracyjnych miasta Łuków. Pobór paliwa ma być możliwy całodobowo, 7 dni w tygodniu. Dostarczone paliwo ma spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1680).

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: PN

Zarząd Dróg Miejskich

region: lubelskie

street: ul. Łąkowa 8

countryName: PL

street: ul. Piłsudskiego 29

initiationType: tender


name: R.H.KONtrakt mgr inż Rafał Heller (lider konsorcjum)

name: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych i Inżynierii Środowiska NORDA Rafał Kleist

name: Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

title: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru dla zadania Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km, w tym nadzór nad robotami budowlanymi obejmującymi: a) rozbudowę z przebudową jezdni ulicy Pikiety na długości 1274 m wraz z wykonaniem nowej konstrukcji oraz nawierzchni bitumicznej;b) rozbudowę i poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,0 m na odcinku prostym oraz max. 7,0m na odcinkach łuków poziomych;c) przebudowę skrzyżowania ulic Pikiety - Przepilińskiego na skrzyżowanie skanalizowane z wyspą dzielącą na wlocie podporządkowanym;d) przebudowę skrzyżowania ulic Pikiety - Żniwna (obniżenie rzędnej niwelety o ok. 60cm);e) budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm;f) budowę chodnika dla pieszych o szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm;g) zastosowanie kostki integracyjnej na przejściach dla pieszych i w obrębie zatok autobusowych; h) przebudowę zjazdów do posesji;i) budowę 2 zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej oraz 2 peronów przystankowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm; j) wykonanie murków gabionowych;k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego (w tym przestawienie konstrukcji wsporczej znaku E-2);l) budowę sieci kanalizacji deszczowej (kolektor fi 315, 400 i 500) z przykanalikami (fi 200), ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi (krawężnikowo -jezdniowych oraz jezdniowymi); m) wykonanie drenu francuskiego zabezpieczającego korpus drogowy przed napływem wód spływających z przyległych terenów;n) budowę oświetlenia ulicznego;o) wycinkę drzew kolidujących z inwestycją; p) wykonanie nasadzeń kompensacyjnych w pasie drogowym;q) przebudowa i zabezpieczenie urządzeń obcych (teletechnika, energetyka, gazociąg); r) rozbiórka i przestawienie ogrodzeń;s) wykonanie robót remontowo - utrzymaniowych w obrębie wylotów kanalizacji deszczowej;Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje także nadzorowanie i weryfikację innych elementów wchodzących w zakres zamówienia na roboty budowlane takich jak: I) Inne roboty towarzyszące i tymczasowe, warunkujące pełne wykonanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami.II) obsługę realizacyjną geodezyjną, pomiar powykonawczy, karty studni;III) wdrożenie, utrzymanie i likwidację tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu; IV) opracowanie planu BIOZ, PZJ; V) opracowanie innych projektów technologicznych wymienionych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie na zlecenie Inspektora nadzoru (przez inne laboratorium niż laboratorium Wykonawcy robót) badań kontrolnych do badań przeprowadzonych przez Wykonawcę robót, kontrolne pomiary geodezyjne oraz kontrolny pomiar powykonawczy. 2. Zadanie Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km realizowane będzie w oparciu o decyzję nr 2 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak WB-MB 7331/2/2015 z dnia 26 października 2015r., której nadano rygor natychmiastowej wykonalności wraz z postanowieniem dotyczącym sprostowania z urzędu omyłki pisarskiej, znak WB-MB 7331/2/2015 z dnia 16 grudnia 2015r.3. Dokumentacja techniczna zawiera projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary w zakresie:a) Projekt Budowlany- Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km, b) Załącznik do Projektu Budowlanego - Projekt zagospodarowania terenu - Inwentaryzacja zieleni i projekt nasadzeń drzew i krzewów - Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km, c) Projekt Wykonawczy - 01. Branża drogowa Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km, d) Projekt Wykonawczy - 02. Kanalizacja deszczowa Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km, e) Projekt Wykonawczy - 03. Budowa oświetlenia Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km, f) Projekt Wykonawczy - 04. Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km, g) Projekt Wykonawczy - 05.1.Przebudowa sieci własności Orange Polska S.A. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km, h) Projekt Wykonawczy - 05.2. Zabezpieczenie sieci własności Netia S.A. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km, i) Projekt Wykonawczy - 06. Przebudowa sieci gazowych Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km,j) Projekt tymczasowej organizacji ruchu, k) Projekt docelowej organizacji ruchu, l) Dokumentacja geologiczno-inżynierska, m) Przedmiary robót, n) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. o) Pozostałe elementy dokumentacji projektowej: - wylot 1 , wylot 2 - roboty remontowo-utrzymaniowe; - dokumentacja archiwalna RESTAL -konstrukcja wsporcza B pod znak typu E2;-karta KPED 1.26 - opracowanie Transprojekt W - wa. Szczegóły zamówienia publicznego na roboty budowlane (stanowiące przedmiot nadzoru), dotyczące wykonania zadania pn.: Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km (w tym wersja elektroniczna dokumentacji technicznej), znajdują się na stronie internetowej: www.powiat.cieszyn.pl w Biuletynie Informacji Publicznej BIP,Numer postępowania: ZP.272.5.2016, a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 25.03.2016r. pod numerem: 68696-2016.4. Zadania i obowiązki Inspektora nadzoru - wymagania szczegółowe: w okresie od rozpoczęcia realizacji robót do zakończenia okresu gwarancyjnego dla zadania pn. Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km, Wykonawca (Inspektor nadzoru) jest zobowiązany do:1. Na etapie przed rozpoczęciem robót budowlanych:1) współpracy z Zamawiającym w zorganizowaniu i przeprowadzeniu procesu przekazania placu budowy;2) do 3 tygodni od otrzymania od Zamawiającego dokumentacji technicznej zadania podlegającego nadzorowi Weryfikator dokumentacji projektowej przedstawi na piśmie wstępną opinię w zakresie kompletności dokumentacji (m.in. pod względem uzgodnień branżowych, poprawności i kompletności danych wyjściowych pozyskanych przez projektanta do projektowania), poprawności rozwiązań projektowych, m.in w aspekcie uwzględnienia rzeczywistych warunków terenowych;3) uzgodnienia z Wykonawcą robót procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą obowiązywać podczas prowadzenia zadania, spójnych z wymaganiami Zamawiającego;4) weryfikacji i zaopiniowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez Wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót; 5) weryfikacji i zaopiniowania przygotowanego przez wybranego Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego. 2. Na etapie realizacji robót budowlanych: 1) wykonywania wszelkich czynności stanowiących obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;2) opiniowania wniosków Wykonawcy w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w ofercie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 3) weryfikacji i zatwierdzenia Programów Zapewnienia Jakości (PZJ)sporządzanych przez Wykonawcę robót; 4) analizowania harmonogramu robót, wnioskowania do Wykonawcy robót o jego korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 5) analizowania harmonogramów/planów naprawczych w przypadku wystąpienia opóźnień w rzeczowej realizacji inwestycji i przedstawianie własnych propozycji w zakresie technologii i organizacji robót w celu dotrzymania właściwego (planowanego) terminu zakończenia robót; 6) bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem i niezwłocznego informowania Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach w dotrzymaniu przez Wykonawcę robót terminu zakończenia realizacji inwestycji; 7) weryfikowania i podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych i betonów na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę koniecznych dla nich badań, prób, testów, dokumentów jakościowych, certyfikatów i atestów, w oparciu o obowiązujące przepisy, aktualne na dzień stosowania normy, oraz wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą robót, dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;8) weryfikowania i podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, aktualne na dzień stosowania normy, oraz wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą robót, dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót; 9) wnioskowania lub opiniowania wniosków Wykonawcy robót w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej; 10) koordynowanie i kontrolę sprawowania nadzoru autorskiego, stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru autorskiego; 11) wnioskowania o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz; 12) prowadzenia kontroli bieżącej wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych, betonów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod wytworzenia, kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; 13) przeprowadzania kontroli Laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm określających procedurę badań, uczestniczenia w badaniach przeprowadzonych w tym Laboratorium przez Wykonawcę w czasie trwania budowy;14) zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 15) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywanie ich do użytkowania; 16) dokonywania odbiorów częściowych; 17) wydawania poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem; 18) kontrolowania ilości i wartości prowadzonych robót w okresach rozliczeniowych (weryfikacja przejściowych świadectw płatności oraz końcowego); finansowe rozliczenie nadzorowanych robót oraz potwierdzanie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania; 19) uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 20) sprawdzania i opiniowania dokumentacji projektowej w trakcie trwania robót w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów, itp.;21) opiniowania na wniosek Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy i jej zgodności z warunkami przedstawionymi w SIWZ; 22) powiadamiania właściwych urzędów i załatwianie niezbędnych formalności w przypadku odkrycia wykopalisk; 23) opiniowania wniosku Wykonawcy o przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót; 24) zlecania usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 25) kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami, aktualnymi na dzień wykonywania robót normami oraz sztuką budowlaną; 26) zlecania w uzasadnionych przypadkach wykonania przez Wykonawcę:a) sprawdzenia punktów głównych wytyczonych obiektów,b) dokonywania ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających,c) w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań zlecanie Wykonawcy robót wykonania kontrolnych badań polowych i laboratoryjnych; 27) zlecenie wykonania przez inne laboratorium niż laboratorium Wykonawcy robót badań kontrolnych do badań przeprowadzonych przez Wykonawcę:a) 3 kompletów badań wytrzymałościowych na ściskanie;- 1 komplet dla zabudowanego betonu, w ramach przebudowy istniejącej konstrukcji wsporczej pod znak typu E2 w km 0+080,- 2 komplety badań dla ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie,b) 10 sztuk badań zagęszczenia wykonanych warstw z kruszywa oraz zasypek przekopów (- 5 szt. aparatem VSS oraz - 5 szt. płytą dynamiczną),c) 3 komplety badań - całościowego pakietu zabudowanych warstw bitumicznych, zgodnie z poszczególnymi SST.28) zlecenie wykonania pomiarów kontrolnych przez Inspektora Nadzoru ds. geodezyjnych:a) 3 sztuki pomiarów - lokalna weryfikacja zakresu wytyczenia robót;b) 3 sztuki pomiarów - lokalna weryfikacja w zakresie pomiarów realizacyjnych; c) 1 sztuka pomiaru - sprawdzenie i weryfikacja inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej;d) 3 sztuki pomiarów - pomiary sprawdzające elementów wg wskazań Zamawiającego.29) wydawania poleceń Wykonawcy do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego;30) organizowania we współpracy z Wykonawcą robót przynajmniej raz w miesiącu i prowadzenie Rady Budowy, sporządzanie z nich protokołów podjętymi ustaleniami i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po Radzie. W toku rzeczowej realizacji Zamawiający ma prawo do zalecenia przeprowadzenia Rad budowy z większą częstotliwością.31) W miarę potrzeb wynikających z przebiegu rzeczowej realizacji organizowania narad roboczych, rad technicznych/spotkań (np. z przedstawicielami infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie realizowanej inwestycji, z mieszkańcami, z przedstawicielami Miasta Cieszyn, MZD Cieszyn itp.) oraz sporządzenie stosownych notatek z tych narad/spotkań i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie /spotkaniu. 32) przygotowywania i sporządzania na wniosek Zamawiającego wszelkich informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych z realizacji zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;33) sporządzania (przez Inspektora nadzoru) comiesięcznego sprawozdania (i przekazywanie do Zamawiającego w terminie do 7 dni od podpisania protokołu odbioru usługi za dany miesiąc rozliczeniowy) - informacji z realizacji usług wraz z informacjami o ewentualnych zagrożeniach powodujących zmiany w terminach i płatnościach,34) sporządzania (przez Inspektora nadzoru) codziennego raportu z nadzorowanych robót wykonanych przez Wykonawcę robót (i przekazywanie do Zamawiającego do godziny 10.00 dnia następnego faxem lub w formie elektronicznej). Raport powinien zawierać m.in. warunki pogodowe, wykonywane asortymenty robót, zaangażowanie kadrowo-sprzętowe Wykonawcy robót, czas pracy Wykonawcy robót, opis ewentualnych przeszkód w wykonywaniu robót. Raport powinien również zawierać informację na temat zaangażowania kadrowego Zespołu Inspektora Nadzoru.35) zatwierdzania i przekazywania Zamawiającemu sporządzonych przez Wykonawcę robót miesięcznych protokołów odbioru robót oraz weryfikacja (pod względem ilościowym i wartościowym) i poświadczenie miesięcznych świadectw płatności sporządzonych przez Wykonawcę robót, 36) sprawdzania zestawień wykonanych robót Wykonawcy robót oraz potwierdzenia ilości wykonanych robót (weryfikacja kart obmiarów) i kwoty do wypłaty w terminie do 5 dni roboczych od złożenia przez Wykonawcę zestawienia (wraz z dokumentami obmiarowymi); 37) przyjmowania, opiniowania wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższy zakres (roboty dodatkowe, zamienne, uzupełniające itd.); 38) sporządzania protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające (roboty zaniechane, dodatkowe, zamienne i uzupełniające wymagają zgody Zamawiającego);39) kontrolowania prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiąg/Kart Obmiaru, prawidłowego gromadzenia dzienników laboratoryjnych, atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów niezbędnych do odbioru robót; 40) stwierdzenia w miarę potrzeb zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę; 41) nadzorowania skompletowania przez Wykonawcę robót archiwalnej dokumentacji powykonawczej - z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi w systemie odpowiadającym STWiOR oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości sporządzonego przez Wykonawcę Operatu kolaudacyjnego (sporządzanego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej) przed przedłożeniem go Zamawiającemu (przed terminem odbioru końcowego);42) dokonywania wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia usterek zarówno w trakcie procedury odbiorowej, jak i w okresie gwarancyjnym, sporządzenie protokołu usunięcia usterek, potwierdzenie zakończenia robót i gotowości do odbioru przed zgłoszeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę; 43) udziału w przekazaniu wykonanych robót wraz z wymaganą dokumentacją poszczególnym zarządcom sieci nie związanych z infrastrukturą drogową (m.in. energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej, Zakład Gospodarki Komunalnej) na warunkach określonych przez nich w trakcie uzgadniania dokumentacji; 44) współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy, dróg przyległych jak i objazdowych. W przypadku ewentualnych powstałych zdarzeń w trakcie prowadzenia budowy, Inspektor nadzoru przygotowuje dla Zamawiającego propozycje koniecznych działań; 45) kontroli poprawności oznakowania prowadzonych robót (w tym wdrożonej przez Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu). W przypadku stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości wydanie stosownych poleceń Wykonawcy robót. 3. Na etapie po zakończeniu robót budowlanych:1) udziału w odbiorze końcowym zadania oraz cyklicznych przeglądach gwarancyjnych (minimum 1 raz w roku) prowadzonych zgodnie z warunkami umowy oraz odbiorach usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych;2) wyznaczenia w porozumieniu z Zamawiającym terminu odbioru końcowego robót i powiadamianie o tym wszystkich zainteresowanych stron;3) sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji umowy zawierającego opinię techniczną zrealizowanego (nadzorowanego) zadania;4) rozliczenia końcowego zadania. 5. Zamawiający zastrzega, że:a) zakres usług przyjętych do realizacji może ulec zmianie, zostać ograniczony lub Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na ten cel zostaną zmienione, lub gdy Zamawiający nie otrzyma środków finansowych z budżetu Państwa, b) natychmiast zostanie zerwana umowa, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania obowiązków. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należnego z wykonanej części umowy. 6. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Laboratorium drogowego innego niż laboratorium Wykonawcy robót, w celu przeprowadzenia (na własny koszt) badań kontrolnych do badań przeprowadzonych przez Wykonawcę robót, tj.:a. 3 kompletów badań wytrzymałościowych na ściskanie;- 1 komplet dla zabudowanego betonu, w ramach przebudowy istniejącej konstrukcji wsporczej pod znak typu E2 w km 0+080,- 2 komplety badań dla ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie,b. 10 sztuk badań zagęszczenia wykonanych warstw z kruszywa oraz zasypek przekopów (- 5 szt. aparatem VSS oraz - 5 szt. płytą dynamiczną),c. 3 komplety badań - całościowego pakietu zabudowanych warstw bitumicznych, zgodnie z poszczególnymi SST. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Laboratorium drogowego w terminie do dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z w/w badaniami należy uwzględnić w cenie ofertowej. 7. Zamawiający informuje, że okres gwarancji na wykonane roboty budowlane będzie wynosił od 60 do 66 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy robót) licząc od dnia następnego po dacie spisania protokołu odbioru końcowego robót, i w tym okresie Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do uczestnictwa w organizowanych na wniosek Zamawiającego przeglądach gwarancyjnych (minimum 1 raz do roku) oraz odbiorach usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych. Koszty uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz odbiorach należy uwzględnić w cenie ofertowej usługi nadzoru. 8. Zamawiający informuje, że Wykonawca robót budowlanych organizując biuro budowy zapewni oddzielne pomieszczenie dla Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2621 S - ul. Pikiety w Cieszynie na odcinku ok. 1,3 km. 9. Zadanie dofinansowane jest ze środków przeznaczonych do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

mainProcurementCategory: services

region: śląskie

street: ul. Bobrecka 29

street: ul. Morcinka 26/46

street: ul. Czapli 18


title: Zamówienie uzupełniające na świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach - rejon EB 4

description: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku w budynkach zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach w rejonie Oddziału Eksploatacji Budynków nr 4. Zamówienie obejmuje między innymi: a) obchód i utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynków, tj. do drzwi wyjściowych na zewnątrz włącznie, b) zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy, kabin dźwigowych, komór zsypowych, c) mycie okien (wraz z parapetami), drzwi wewnętrznych i drzwi wejściowych do klatki schodowej, d) zamiatanie piwnic, strychów, pomieszczeń wspólnego użytku (np. suszarnie, wózkownie, rowerownie), e) odkurzanie i mycie balustrad z poręczami,

procurementMethod: direct

procurementMethodDetails: WR

street: ul. Grażyńskiego 5

IMPEL CLEANING Sp. z o.o.

region: dolnośląskie

street: ul. Ślężna 118


name: Jarosław Nagel VENTUS Konserwacja Terenów Zieleni Firma Usługowo-Handlowa

title: Opróżnianie koszy ulicznych oraz na psie odchody, ustawionych na terenie Gminy Miejskiej Rumia

description: 1. Zakres prac obejmuje: 1) Opróżnianie koszy ulicznych oraz na psie odchody zgodnie z wykazem lokalizacji koszy ulicznych określonym w siwz. 2) interwencyjne opróżnianie koszy na zgłoszenie telefoniczne zamawiającego (potwierdzone pisemnie i przesłane drogą elektroniczną lub faksem) w ciągu 6 godzin od zgłoszenia; 3) Usługa obejmuje wykonywanie prac również w dni ustawowo wolne od pracy, z wyłączeniem dnia 25.12.2016 r. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.(SOPZ)

Gmina Miejska Rumia

region: pomorskie

street: ul. Sobieskiego 7/204 7

street: ul. Grzybowa 7


name: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

title: Zakup 120 sztuk zestawów komputerowych typu All-In-One

description: Zakup 120 zestawów komputerowych typu All-In-One o przekątnej ekranu minimum 20 cali z procesorem osiągającym w teście PassMark CPU Mark osiągającym wynik minimum 2.900 pktów, posiadającym pamięć RAM minimum 4GB Ram DDR3 1600 MHz, dysk minimum 500 GB SATAIII, zintegrowaną kartę dźwiękową, sieciową i graficzną, wbudowane porty USB, układ TPM, z klawiaturą, myszą, napędem optycznym oraz obudową zintegrowaną z monitorem AIO

region: mazowieckie

street: ul. Rakowiecka 25/27

iCreatio Sp. z o.o.

street: ul. Kawcza 44


name: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Jednostka Wojskowa 4503 )

title: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 6 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. HALLERA 62 W GRUDZIĄDZU - SPRAWA NR 69/2016

description: 1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku nr 6 w kompleksie wojskowym przy ul. Hallera 62 w Grudziądzu, zgodnie z wymaganiami, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i zakresem robót określonym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych przez Zamawiającego. Budynek nr 6 stanowi budynek zamieszkania zbiorowego na terenie koszar. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: ROBOTY BUDOWLANE: wymiana części stolarki okiennej drewnianej wraz z obróbką obsadzenia i malowaniem pasów tynku oraz wywóz i utylizacja drewna i szkła WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na swój koszt: oświetlenie terenu robót; znaki ostrzegawcze na terenie robót; wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy; oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 03.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1372): KOD CPV: 45421132-8 - instalowanie okien KOD CPV: 45410000-4 - tynkowanie KOD CPV: 45442100-8 - roboty malarskie KOD CPV: 90500000-2 - usługi związane z odpadami 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz ogólne warunki umowy. 4. Budynek w którym będą wykonywane roboty na czas ich realizacji będzie czynny. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających w budynkach i na terenie. 5.Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę Prawo budowlane, posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 6.Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, estetykę, funkcjonalność przedmiotu zamówienia i bezpieczeństwo w jego eksploatacji. 7.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 8.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 9.Wykonawca zobowiązany jest do: zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w sprzęt zabezpieczający); zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom korzystającym z budynków i przebywającym w budynku oraz wokół budynku ze względu na fakt, iż roboty odbywać się będą na obiekcie czynnym; umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób bezpieczny i niezakłócony z budynku przez pracowników, żołnierzy i interesantów danej jednostki wojskowej; realizacji robót na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników budynków; Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania 10.Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. 11.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie odbioru, wywozu, transportu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej mierze w szczególności z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz. U. 2013 r., poz. 21 ze zm.)

mainProcurementCategory: works

region: kujawsko-pomorskie

street: ul. Czwartaków 3

url: http://nie dotyczy

OKNA-KOŁODZIEJCZYK Janusz Kołodziejczyk

street: OS. MASTALERZE 33 F


name: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

title: Usługa sprzątania obiektów Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego.

description: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania obiektów Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego. (CPV 90921000-9, 90911200-8, 90923000-3) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 1, 1a, 1b, 1c,1 d, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12,12a do SIWZ . 3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki czystości niezbędne do wykonania zamówienia, oraz sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. 4. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia w obiektach Uczelni musi zapewnić min 20 osób. 5. Do Wykonawcy należy stosowanie środków czystości o jakości i rodzaju stosownym do specyfiki przedmiotu umowy, posiadających atest PHZ i zapewniających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 6. W okresie 3 miesięcy w miesiącu maju Wykonawca zobowiązany jest do umycia okien na wszystkich budynkach wymienionych w załącznikach 1-12a. 7. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty. 8. Zamawiający informuje, iż w dniu 18 kwietnia o godz. 11:00 odbędzie się wizja lokalna w siedzibie Zamawiającego przed Gmachem Głównym. Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt i ryzyko. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, na dwa dni przed wizją, prześlą do Zamawiającego wykaz osób, uczestniczących w wizji lokalnej. 9. W przypadku, gdy wyznaczony termin nie będzie odpowiadał, Wykonawca umówi się indywidualnie na wizję lokalną w innym terminie, kontakt jak w pkt XII SIWZ. 10. W trakcie wizji lokalnej Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania regulaminów bezpieczeństwa i higieny pracy. 11. Dodatkowo wymaga się złożenia wraz z ofertą próbek środków tj: a) Papier toaletowy (3 rolki) min 2 warstwowy wykonany w 100 % celulozy, dzielony na listki, miękki, w rolkach dostosowanych do podajników, łatwo spłukujący się. b) Preparat (mleczko) do czyszczenia sanitariatów, (3 szt. o poj. min 250 ml.) łagodny dla powierzchni (nie rysuje), pozostawia świeży zapach, usuwa osady wszelkiego rodzaju, kamień wodny, rdzę, brud i inne zanieczyszczenia z umywalek, armatury, płytek. c) Płyn do czyszczenia WC, (3 szt. o poj. min 250 ml.) usuwa bakterie, wirusy grzyby, kamień, zapobiega powstawaniu kamienia i wybiela. d) Środek w aerozolu do czyszczenia mebli (3 szt. o poj. min 250 ml.) usuwa bród, nie zostawia smug, pozostawia świeży zapach. e) Mop płaski (1 komplet) 40 cm, wykonany z mikrofibry o gramaturze 120 lub bawełny o gramaturze 140, stelaż do mopa, drążek. Przystosowany do różnych rodzajów powierzchni. Dobrze zbiera kurz i zabrudzenia zatrzymując je w strukturze materiału, chłonny. f) Ścierka z dobrej jakości mikrofibry, (3 szt.) przystosowana do różnych rodzajów powierzchni. Usuwa brud, tłuszcz, kurz, nie zostawia na czyszczonych powierzchniach smug, nadaje się do czyszczenia na sucho i na mokro, dobrze wchłania wodę i brud, łatwa do wypłukania. g) Szamponetki i mydełka hotelowe (po 3 szt): szamponetka 12 ml., dobrze się pieni, łatwo spłukuje, pozostawia ładny zapach. Mydełko hotelowe 15 g, w opakowaniu flow pack dobrze się pieni, dobrze usuwa brud, ładnie pachnie. UWAGA: Próbki są wymagane w celu oceny złożonej oferty w ramach kryterium Jakościowego dlatego brak którejkolwiek próbki, złożenie próbki, która w ocenie wszystkich oceniających otrzyma 0 pkt. bądź też złożenie próbki niezgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. Próbki nie podlegają uzupełnieniu.

street: ul. Marymoncka 34

KBG SECURYTY

street: Ul. Krynoliny 13


title: Zad. D Kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 z domieszką 25% kruszywa łamanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku Brańsk - Popławy w celu wykonania podbudowy w miejscach poszerzenia jezdni, z dowozem na plac PZD w Brańsku.

description: Przedmiotem zamówienia jest kruszywo naturalne o uziarnieniu 0-31,5mm z domieszką 25% kruszywa łamanego z dowozem na plac PZD w Brańsku z przeznaczeniem na wykonanie podbudowy, 200 ton. Wykonawca dołączy do oferty Deklarację zgodności lub Świadectwo badania na dostarczone kruszywo. Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia: STWIOR do wykorzystania w zakresie właściwości kruszywa.

title: Zad. C Kruszywo naturalne (pospółka) z dowozem do remontu dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej na terenie powiatu bielskiego - miejsca występowania niebezpiecznych przełomów w nawierzchni.

description: Zad. Przedmiotem zamówienia jest kruszywo naturalne (pospółka) zgodne z normami: PN-B-11111 - żwir i mieszanki i PN-B-11113 - piasek, z dowozem we wskazane miejsce na drodze, 1870 m3

title: Zad. B Kruszywo naturalne (pospółka) z dowozem na modernizację drogi powiatowej Nr 1616B na odcinku od miejscowości Krzywa do granicy administracyjnej powiatu o dł. 1463 m.

description: Przedmiotem zamówienia jest kruszywo naturalne (pospółka) zgodne z normami: PN-B-11111 - żwir i mieszanki i PN-B-11113 - piasek, z dowozem we wskazane miejsce na drodze, 1890 m3

title: Zad. A Kruszywo naturalne (pospółka) z dowozem na modernizację drogi powiatowej Nr 1598B na odcinku od drogi woj. Nr 681 do miejscowości Poletyły o dł. 2391 m.

description: Przedmiotem zamówienia jest kruszywo naturalne (pospółka) zgodne z normami: PN-B-11111 - żwir i mieszanki i PN-B-11113 - piasek, z dowozem we wskazane miejsce na drodze, 1030 m3

description: Kruszywo naturalne z dowozem na drogi powiatowe w powiecie bielskim: Zad. A Kruszywo naturalne (pospółka) z dowozem na modernizację drogi powiatowej Nr 1598B na odcinku od drogi woj. Nr 681 do miejscowości Poletyły o dł. 2391 m, 1030 m3; Zad. B Kruszywo naturalne (pospółka) z dowozem na modernizację drogi powiatowej Nr 1616B na odcinku od miejscowości Krzywa do granicy administracyjnej powiatu o dł. 1463 m, 1890 m3; Zad. C Kruszywo naturalne (pospółka) z dowozem do remontu dróg powiatowych o nawierzchni żwirowej na terenie powiatu bielskiego w miejsca występowania niebezpiecznych przełomów w nawierzchni, 1870 m3; Zad. D Kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 z domieszką 25% kruszywa łamanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1694B na odcinku Brańsk Popławy w celu wykonania podbudowy w miejscach poszerzenia jezdni, z dowozem na plac PZD w Brańsku 200 ton. Zadanie D: Przedmiotem zamówienia jest kruszywo naturalne o uziarnieniu 0-31,5mm z domieszką 25% kruszywa łamanego z dowozem na plac PZD w Brańsku z przeznaczeniem na wykonanie podbudowy. Wykonawca dołączy do oferty Deklarację zgodności lub Świadectwo badania na dostarczone kruszywo. Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia: STWIOR do wykorzystania w zakresie właściwości kruszywa. Dotyczy wszystkich zadań: Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenia oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. Do dowozu kruszywa należy stosować transport za skrzynią samowyładowczą. Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Realizacja dostaw odbywać się będzie na podstawie zamówień przekazanych faksem lub telefonicznie (zostaną podane ilości , miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia. Minimalne jednokrotne zamówienie obejmuje dostawę, którą można dokonać przez wbudowanie jednej jednostki transportowej Wykonawcy, przeliczając 1m3 pospółki = 1,8 tony. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie.

Powiatowy Zarząd Dróg

region: podlaskie

street: ul. Sportowa 4

P.H.U. - DUDA Włodzimierz Duda

street: UL. CEGIELNIANA 27

PTHB ROBERT KUNICKI PIOTR

street: ul. Klonowa 6


title: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego ,z siedzibą w Mikołowie..

description: Przedmiotem i zakresem zamówienia jest: jest zakup i dostawa następującego sprzętu : stacje robocze - 10 sztuk, monitor IPS - 4 sztuki, monitor LCD - 7 sztuk, komputer przenośny - 1 sztuka,mysz bezprzewodowa - 2 sztuki, mysz komputerowa - 10 sztuk, klawiatura - 10 sztuk, acar - 10 sztuk, switch - 5 sztuk, pamięć flash - 5 sztuk, skaner - 2 sztuki. Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne wymogi, zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat zgodności z normą CE .

Zarząd Powiatu Mikołowskiego

street: ul. Żwirki i Wigury 4a

EPLANETA SP. Z O.O.

street: PIWNA 32


name: INYRRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIENNA INSURANCE GROUP ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa Oddział Poznań

description: Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miejskiej Koło. Zamawiający, powierzył przygotowanie i przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia brokerowi ubezpieczeniowemu, firmie Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Żeglarska31, 87-100 Toruń. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, zawierające obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, rozszerzone, odpłatne ubezpieczenie assistance, bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej - tzw. Zielona Karta

Gmina Miejska Koło

region: wielkopolskie

street: ul. Stary Rynek 1

street: ul.Piękna 58


name: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

description: Świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) projektu P1, P2 i P4 wraz z instalacją i konfiguracją podsystemów. Szczegółowy Opis znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do umowy.

street: ul. Stanisława Dubois 5A

S&T Services Polska Sp. z o.o.

street: Postępu 21d