name: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova

title: Stocator oxigen medicinal lichid

description: cantitate - 1 bucataRezervor criogenic oxigen medicinal lichidCapacitate 10000 litriPresiune maxima permisa - 18 barIzolatie vid cu granule de perlitaConstructie verticala cu diametrul de maxim 220 cmMaterial vas extern otel carbon vopsit electrostaticMaterial vas intern otel austenitic rezistent la temperaturi joaseVaporizatoare atmosferice - 2 bucCapacitate nominala 100 mc/hConectica, ventile de inchidereSupapa de sigurantaSistem telemetrie pentru managementul stocului de oxigen lichidDispozitive de monitorizare a nivelului  de oxigenInstalatie de protectie impotriva trasnetuluiRacordare echipament la reteaua de gaze medicale a spitaluluiAmplasare pe platforma betonata cu cuva de retentie si gard de protectie perimetral cu inaltime de minim 200 cm, in conformitate cu normele impuse prin proiectele de executie/instalare/ montaj echipamnete similareTablou de sigurante si automatizare pentru alimentare pompe de umplere stocatorProiect de executie sistem alimentare oxigen medicinal lichefiat) realizat de furnizor: A - parte scrisa:Consumuri si consumatoriIncadrare ISCIRNorme si standarde utilizateDescriere Descriere materiale si echipamenteDescrierea procedeului de sudura necesar realizarii retelei si conectarii cu reteaua existentaB - parti desenate:Trasee conductePozitionare conducte si echipamenteInstructiuni de montaj, uilizare si intretinereInstructiuni de protectia munciiEchipamente noi de ultima generatieTransport asigurat la sediul beneficiaruluiMontaj asigurat de furnizorPunere in functiune asigurata de furnizor

title: Sistem automat de extractie acizi nucleici

description: cantitate - 1 bucataStație de lucru robotica complet automatizata pentru pipetare lichide, extracție/purificare acizi nucleiciAnalize genomice (extractie acizi nucleici, purificare ampliconi, pregatire placute PCR/qPCR, pregatire revers-transcriere, pregatire secventiere de noua generatie (NGS)Pregatire placute, duplicare, alicotare, arhivare, dilutiiModular, in care pot fi integrate dispositive suplimentareAria de lucru din otel inoxidabil/poli-materiale usor de dezinfectat si protejata cu lampa UV(incinta de lucru cu flux de aer steril, cu filtre HEPA)Eprubete de lucr - Primare (probe) sau/si secundareVolum de lucru 1÷1000 μlConsumabile:1 placa cu godeuri adanci pentru liza 1 placa cu godeuri adanci pentru spalare Varfuri conductoare cu filtru/varfuri cu filtru(in functie de tehnologia de detectare nivel lichid)24 bare cu manson magneticContainer pentru deseuriControl si monitorizare prin  sistem incorporat cu program HMI si interfata GUI, afisaj integrat pe ecran tactil, editor de protocoale, usor de utilizat in care este disponibila gama de protocoale predefinite si posibilitate monitorizare la distantaTrasabilitate pentru probe si reactivi prin intermediul codurilor de bare. Probele sunt monitorizate prin baza de date integrataStative pentru reactie cu autonomie de 48 de probeUnitate termica ce asigura raacirea – incalzire intre 4 si 70 CAgitator prevazut cu termoagitator in domeniul T Cam - 95 C si viteza de agitare variabila de la 300 la 2000 rpmVolum eluat 40-200 µlPipetare de mare precizie si repetabilitate inaltaFara contaminare incrucisataCapacitate de prelucrare minim 48 de probe in ~2 h, dar sa poata prelucra oricate probe fara nicio pierdere,  inclusiv 1 singuraPregatire pentru PCR in <25 min(se are in vedere kitul de detectie utilizat, pasi de pipetare impusi de protocolul de lucru specific kitului)Protocoale de lucru :preprogramate, cu posibilitate combinatorie de autoesantionare, alicotare si pregatire PCRpersonalizabileSa permita utilizarea de kituri de extractie universale, de la diversi producatori aplicabil pentru (dar fara limitare la) sange total, saliva, organe (ficat, plaman, creier, rinichi) si probe incluse la parafina (sectiuni de 5x5 μm)Sa fie livrat cu Kit extractie ARN-viral cu CE-IVD minim 384 probeUsor de utilizat, interfata prietenoasa tactila, control wireless de la distantaSuport stativ integrat pentru dispozitivele automate de pipetareSa fie livrat cu consumabile pentru pipetare constand in varfuri cu filtru; 1-50 microlitri(10x96), 20-300 microlitri(10x96), 40-1000 microlitri(10x96)dispozitiv automat de pipetare cu 1 canal, 1-50 microlitri(1 buc), 40-1000 microlitri(1 buc)dispozitiv automat de pipetare cu 8 canale, 20-300 microlitri(1 buc), 40-1000 microlitri(1 buc)Brat robotizat pentru transport consumabile pe suprafata de lucrusuport pentru minim 24 tuburi(minim 2 buc, corelat cu capacitatea extractorului)suport pentru cutiile de varfurirezervoare/recipienti pentru lichid(reactivi) cu capacitate adaptata 30 mlrezervoare/recipienti pentru lichid(reactivi) cu capacitate adaptata 100 mlsuport pentru rezervoare/recipienti reactivi

title: Statie producere oxigen pentru pacienti intubati

description: cantitate - 1 bucataSistem de producere Oxigen medical  cu componente si caracteristici specifice:Generator de oxigen cu:a)debit minim 26 Nmc/h la 95% puritateb)debit minim 28 Nmc/h la 93% puritatec)debit constant la fluctuatii de consumEchipamentul trebuie sa genereze oxigen cu puritate de 95%+/-1% destinat uzului medical conform Farmacopeei Europene 7.1 din 4/2011Sistem compact cu depozitare in container specialEchipamentul trebuie sa asigure functionare continuaPrevazut cu senzor de puritate paramagnetic sau echivalentIndicatori si instrumente de masurare continua a puritatatiiPresiune de intrare aer 6 bar +/- 5%Masurare continua presiune de intrareDimensiuni compacte…maxim 6 metri cubiMasurare continua presiune in coloanele de separatiePresiune de iesire 4,5-5,5 barConsum de aer declarat exprimat in mc/minPanou de comanda si control tip touch screen colorMasurare continua presiune de iesireConditii de operare 5-45 grade CelsiusAlimentare electrica monofazica... 220-230 V/60HzHidrometru incorporat  Domeniul de masurare hidrometru:  -80 … +20 grade CelsiusAlarme acustice si vizualeCompresor de aer cu urmatoarele caracteristici:Debit minim de aer livrat 410 metri cubi/oraCalitatea aerului - medical conform Farmacopeei EuropenePresiune de iesire 9,5/11 bar +/- 5%Putere instalata maxim 10 KWAlimentare 400V/50HzDebit aer dupa uscatorul prin adsorbtie: minim 50 metri cubi/oraNivel de zgomot maxim 75 dBDesign compact…maxim 3 metri cubiPunct de roua al aerului livrat catre generatorul de oxigen -70 grade celsiusCalitatea aerului : clasa 1,1,1 Presiune intrare in uscator maxim 16 bar sistem de tratare aer prin adsorbtie Filtru sistem de tratare aer prin adsorbtie:Filtrare ciclonica pentru separarea condensului, ulei si apa in faza lichida de 99% eficientaFiltrare micronica pentru separarea picaturilor de ulei si particule solide cu dimensiuni sub 1 micrometru-Filtrare submicronica de particule si urme de ulei si apa cu dimensiuni sub 0,01 micrometruTub uscator cu sita moleculara pentru indepartarea H2O, CO2, NOX, si mirosuriFiltru particule si filtru bacterianSistem de comanda si control cu urmatoarele caracteristici:Control la distanta: RS485/Modbus  sau internetPort USB pentru date statistice, curbe de consum, parametri monitorizati, alarmeDate evolutive cu referire la:a)concentratie de oxigenb)presiune aer la intrarec)presiune oxigen in retead)presiunea sistemulul de back-upmonitorizare CO2e)continutul ambiental de oxigenf)punct de roua oxigen produsg)punct de roua aer intrare in generatorIndicator alarme setabileParolare sistem interactivMonitorizare permanenta a timpului de functionare a generatoruluiIntervalul exprimat in ore... intre doua revizii baterie back-upAnalizor de oxigenInterval de monitorizare 0,1-100%Monitorizare continuaAlarme acustice si vizualeSenzor de presiune punct de roua  cu alarma acustica si vizualaSenzor pentru monitorizare punct de roua la intrarea in generatorRezervor de aer vertical cu:a)capacitate minim 500 litrib)presiune maxima 11 barc)caracteristica tip PEDd)material galvanizat sau aliaj superior anticorozive)tratament anticoroziv prin vopsire in camp electrostaticf)supapa de siguranta si manometrug)elemente de purjare incluseh)elemente pentru drenaj incluseRezervor tampon pentru oxigen cu:a)capacitate  minim 200litrib)presiune maxima de 11 baric)material galvanizat sau aliaj superior anticorozivd)tratament anticoroziv prin vopsire in camp electrostatice)supapa de siguranta si manometrutip PEDSistem de separare apa uleiContainer cu volum si dimensiuni corespunzatoare dimensiunilor gabaritice ale statiei de producere oxigenContainerul este prevazut cu aport de aer din  exterior,  conditionat la o temperatura optima regimului de functionare al echipamentului Ventilatie suplimentara naturala si/sau conditionata optimizata regimului de functionare al echipamentului Amplasare container pe Platforma pavele/beton Automatizare cu electrovalva pentru suplimentare cu oxigen comprimat din sistemul de butelii interconectate in baloturi/baterii(back-up) in cazul in care puritatea scade sub valoarea admisaAutomatizare pentru functionare in regim economicPornire si oprire automata in cazul in care fluctueaza numarul de consumatori sau in cazul in care se ating parametri optimi de functionareRacordare echipament la reteaua de gaze medicale a spitaluluiSursa secundara de oxigen:Statie de reducere a presiunii cu comutare automataNumar de trepte:1Numar de butelii interconectate (conectate simultan): minim 12 bucMediu de lucru al statiei: oxigen medicinalPresiune de intrare 150 bariDebit nominal 650 litri/minutSupape de siguranta - 6 bariTraductoare de presiune la intrare si iesire pentru conectare la sistemul de monitorizareManometre indicatoareConexiuni de intrare buteliiW21x1/14"MFurtune flexibile pentru conectarea celor 10 buteliiSuporti de butelieConexiune butelie pt standard DIN477 Conexiune iesire gaz cu robinetPriza de oxigen standard DINSupapa de siguranta pentru suprapresiune-6 barAutomatizare de semnalizare acustica si vizuala a nivelului de gaz din buteliiEcran touch screenDispozitive de monitorizare a nivelului minim de oxigen din statia de buteliiIndicatoare acustice si vizuale de avertizare a scaderii presiunii in statia de buteliiProiect de executie sistem alimentare gaze medicale(A si B) realizat de furnizor: A - parte scrisa:Consumuri si consumatoriIncadrare ISCIRNorme si standarde utilizateDescriere Descriere materiale si echipamenteDescrierea procedeului de sudura necesar realizarii retelei si conectarii cu reteaua existentaB - parti desenate:Trasee conductePozitionare conducte si echipamenteInstructiuni de montaj, uilizare si intretinereInstructiuni de protectia munciiEchipamente noi de ultima generatieTransport asigurat la sediul beneficiaruluiMontaj asigurat de furnizorPunere in functiune asigurata de furnizorInaltimea maxima a echipamentului 220 cm

title: Ecograf portabil

description: Ecograf portabil - cantitate 1 bucata sistem portabil, transmitere date ecografice wireless, compatibil Android si IOS, scanare convexa, liniara,scanare liniara, scanare microconvexa,sonde convexe,sonde liniare,sonde microconvexa,sonde multifrecventa,adancime scanare-ajustabila,moduri B,moduri M,moduri 2B,moduri 4B,moduri THI,moduri Color,moduri Power,moduri PW,Procesare imagine:imagine unghi larg,tehnologie focalizare panoramica, compatibil cu viteza mare si joasa sange, componenta de frecventa, compunere spatiala, tehnologie M rulanta; Apertura dinamica in timp real, Imagistica armonica tesut, Imagistica specifica a tesutului, Memorie minim 300 cadre; Pachet aplicatii: Abdomen,,Parti moi, Vascular, Obstretica, Ginecologie, Cardiologie, Neurologie, Urologie, Musculo-scheletal, Anestezie, Masuratori mod B:distante,unghi,arii,volume.Masuratori mod M: distante, timp, HR. Baterie interna reincarcabila, distanta conexiune minim 4 metri, autonomie baterie minim 6 ore, diagonala ecran minim 9". Rezolutie minima 1280/800; memorie RAM minim 2GB; capacitate stocare minim 16 GB, conexiune USB

title: Contract furnizare, instalare si punere in functiune robot pentru dezinfectie cu lumina ultravioleta (pulsatorie)

description: Robot pentru dezinfectie cu lumina ultravioleta (pulsatorie) - cantitate 1 bucata complet UVC cu lumina pulsata cu XENONFunctionare la intensitate maxima 280 nmmecanisme de distrugere prin:a)fotodimerizareb)fotosplitc)fotohidratied)fotocrosslinkingConfiguratie standard cu minim 3 senzori detectare miscare(incorporati si mobili)Echipament cu senzor de caldura incorporatRoti pentru deplasarea echipamentuluiManer pentru manipulare usoaraConstructie robusta cu rezistenta la impactEchipamentul trebuie sa functioneze pe baza de soft Functionare intuitiva si functie de autodiagnozaSoftul echipamentului trebuie sa prezinte caracteristici de actualizare automataGenerare de rapoarte de dezinfectie cu accesare onlineTimpul de functionare pentru spatiul medical- maxim 5 minuteEchipament cu conectivitate mobila prin Wi-Fi in vederea monitorizarii ciclurilor de dezinfectie

title: Echipamente de imagistica medicala(Aparat Radiologie fix containerizat, Computer Tomograf containerizat, Container modular - translocabil ecranat conform normelor CNCAN cu circuite functionale conform cerintelor epidemiologice, tehnice si functionale destinate celor doua echipamente de imagistica-RX

description: cantitate - 1 bParametri tehnici si functionali ai sistemului aparat de radiologie fix containerizat(caracteristici tehnice minimale):Configuratia instalatie de radiologie fixa digitala, cu fixare pe podea/tavan si doua puncte de lucru - masa si stativ vertical.A - Coloana telescopica pentru ansamblul tub-cupola cu fixare in podea/tavan.B - Masa pacient.C - Generator de inalta tensiune.D - Ansamblu tub-cupola.E - Stativ vertical.F - Grile antidifuzoare.G - Detector digital – 2 buc.H -  Statie achizitie/consola.I – AccesoriiCARACTERISTICI GENERALE A) Coloana telescopica pentru ansamblul tub-cupola cu fixare in podea/tavan.Deplasare verticala minim 150 cm.Rotatia tubului in plan orizontal: minim -/+120 gradeRotatia tubului in jurul axei verticale: -180 / +90 grade.Coborare fata de podea minima, maxim 35 cmB) Masa pacient .Masă radiografică cu trei camere de măsurare.Lungime minima 238 cm.Latime minima 80 cm.Deplasare longitudinala : minim ± 38 cm.Deplasare transversala : minim ± 10 cm.Greutatea maxim admisa pentru pacient fara limitarea miscarilor mesei si a vitezei min. 205 kg.Grile antidifuzoare detasabile cu minim 40 linii/cm, raport 8:1 C) Generator de inalta tensiune, Putere de iesire minim 65 kW,Domeniul kV de expunere: minim 140kV,Domeniul mAs: sa includa minim domeniul 10 mAs-600 mAs.Timp de expunere:   sa acopere intervalul 0.05s -  4s ,Control automat al parametrilor de expunere ai generatorului D) Ansamblu tub- cupola, Tub RX cu 2 spoturi focale: maxim 0.6 mm pe focarul mic si maxim 1.2 mm pe focarul mare,Capacitate inmagazinare caldura anod: minim 300kHU,Capacitate de  inmagazinare a ansamblului min 1.700 kHU,Tub cu protectie la supraincalzire,SID masa: minim 110 cm SID stand vertical: minim 180 cm,SID presetat pentru a ajuta tehnicianul in a gasi cea mai buna pozitie pentru examinare,E) Stativ vertical,Fixare pe podea,Domeniul cursa verticala : minim 150cm.lnaltimea minima fata de podea: sub 40 cm.F) Colimator,Manual cu indicator luminous,Unghi de rotatie: minim +/- 45 grade, Control automat al expunerii, G) Detector digital fix – 1 buc, Detector digital fix integrat in standul vertical,Dimensiune detectori: minim 42cm x 42cm.Posibilitate de expunere verticala, orizontala si/ sau oblica,Matrice: minim 2800 x 2800,Dimensiune pixel: maxim 150 microni,Adancime de achizitie imagine: minim 16 bit.,Detector digital wireless – 1 buc, Material Cesiu- Iod, Dimensiuni fizice : min 34x 43 cm,Dimensiunea suprafetei active: min 34x 42 cm, Greutate cat mai redusa: max 3,5 kg pentru detector,  incluzand bacteria,Carcasa ultrausoara fibra carbon, Matricea imagine: min 2100x 2600 pixel Rezolutia imagine: min 3,1 LP/ mm,Marimea imaginii : min 5.7  Megapixels,Marime pixel: max 160 microni,Greutatea maxima distribuita min 130 kg, Orientare fie portret fie landscape,Autonomie in modul stand by a detectectorului min: 5,5 ore,Autonomie in modul de operare min 4 ore,Timp maxim de incarcare 100%: 4,5 ore,H) Statie achizitie/consola, lmaginea digitala disponibila la consola la scurt timp dupa declansarea expunerii.Incarcator acumulatori detector (daca este cazul).Capacitate de stocare interna: minim 500 GB cu posibilitate de stocare minim 10.000 imagini ,Stocare imagini pe surse externe ( CD, DVD, USB sau HDD extern) Calculator (PC) cu tastatura si mouse.Monitor tactil (touchscreen) LCD, diagonala de minim 19."Consola de comanda pentru generatorul Rx si controlul miscarii subansamblelor instalatiei.Inregistrarea automata (RIS) si manuala a datelor de pacient.Posibilitatea administrarii datelor de imagine,studiu,pacient.Posibilitatea selectarii parametrilor de procesare a imaginilor.Functii de postprocesare imagini.Functii D.I.C.O.M. (minim send, print, Q/R, DICOM media).Posibilitate de upgrade ulterior cu aplicatie stitching.Functii de detectie - minim 10 patologii in radiografii pulmonare incadrandu-le prezenta in minim 3 categorii de incredere.Functii de detectie - maximul de patologii in radiografii pulmonare incadrandu-le prezenta in minim 3 categorii de incredere -valoare declarata de producator/cuprinsa in datele tehniceFunctii de detectie a existentei oricarui tip de patologie in radiografii, permitand trierea radiografiilor in functie de existenta unei anomalii.Posibilitate de atribuire a unui scor radiografiilor in functie de probabilitatea ca aceasta sa contina leziuni pulmonare asociate cu SARS-Cov2, minim 5 scoruriI) ACCESORII:lnterfon.Echipament de radioprotectie pentru gonada, tiroida, sort de radioprotectie: 1 setDAP-metru cu posibilitate de preluare automata a valorilor.Curea de compresie radiolucenta pentru expuneri de torace sau abdomen la pacientii agitate.Saltea de masa radiolucenta cu suport de plastic greu, moale la textura, usor de curatat.Birou pentru Computer Desktop(pentru statia de control/captura) - 1 bucata.Instalarea echipamentului "Aparat radiologie fix" se va face in Container cu pereti ecranati conform instructiunilor producatorului, normelor de radioprotectie impuse de CNCAN si obligatiilor impuse de DSP, prevazut cu sistem de ventilatie, fereastra Pb intre camera echipamentului si cea de comanda, usi dimensionate corespunzator inclusiv pentru acces cu targa/scaun  conform descrierii comune.Parametri tehnici si functionali ai sistemului CT.Parametri tehnici si functionali ai sistemului CT.A) Gantry B) Sistemul de detectie si achizitie C) Generatorul de inalta frecventa D) Tub Raze X E) Masa pentru pacient F) Consola de operare G) Operarea sistemului H) Calitatea imaginii si dozaI) Conectivitate DICOM J) Accesorii incluse- conform descrierii CARACTERISTICI TEHNICE A) GantryNumar de slice-uri: minim 128Cel mai scurt timp de scanare pentru o rotatie completa de 360º  in vederea vizualizarii unui organ in miscare pentru a minimiza artefactele datorate miscarilor fiziologice ale acestora: maxim 1 secunda. Minim o valoare presetata a timpului de rotatie de 360 º.Cel mai lung timp pentru o achizitie in modul spiral in vederea evitarii intarzierilor si pauzelor intre scanari si pentru a asigura o viata cat mai lunga a tubului: minim 100 sec. Dimensiunea maxima a campului de scanare pentru orice organ/regiune: minim 50 cm. Dimensiunea minima a campului de scanare pentru orice organ/regiune: maxim 5 cm.Apertura gantry: minim 70 cm.Pitch liber selectabil in domeniul minim 0.40 – 1. Comenzi si afisaje pentru gantry: -   de la consola-   de la panouri de comanda situate pe gantry sau metode alternative. Laser de pozitionare pacientB) Sistemul de detectie si achizitieNumarul de randuri de detector de-a lungul axei z ce asigura o arhitectura ce serveste necesitatilor clinice precum aplicatii cardiace, examinari de tip perfuzie cerebrala si optional achizitii dinamice ale diferitelor organe: minim 64 – precizati.Numarul fizic de elemente de detector: minim 40000Numarul minim de proiectii-imagini/ rotatie completa/ element: 2.000Lungimea efectiva a detectorului la izocentru min 38 mm, care sa permita scanarea extinsa in max 4 rotatii complete, reducand artefactele de miscare si  nevoia de a face achizitii multiple, in special in cazurile pediatrice sau de multi traumatism.Grosimea  sectiunii in achizitia in mod spiral:minim intervalul 0,7-5 mmGrosimea sectiunii in achizitia in mod secvential, care permite vizualizarea detaliilor fine si asigura un echilibru intre o rezolutie spatiala inalta, detectabilitatea de contrast scazut si raportul semnal-zgomot:minim intervalul 0.7-5 mmMatricea imaginilor achizitionate pentru o rezolutie inalta a imaginii si o calitatate excelenta pentru vizualizarea detaliilor fine: minim 512 x 512Distanta de la punctul focal la izocentru  minim 550 mmDistanta de la punctul focal la detector minim 1000 mmC) Generatorul de inalta frecventaPutere nominala (se va declara valoarea reala, nu se accepta echivalente rezultate din utilizarea tehnologiei de reconstructie iterativa sau alte metode) pentru asigurarea unei flexibilitati in ceea ce priveste alegerea parametrilor de expunere: minim 70 kWDomeniu tensiune anodica: min 4 valori in intervalul 80 - 140 kV Domeniu curent anodic: min 20 - 550 mAD) Tub Raze XTubul  radiogen trebuie să aibă minim 2 focare cu  următoarele dimensiuni maxime ale suprafetei petelor focale:   focar mic: maxim 0.63 mm2 suprafata, focar mare: maxim 1.32 mm2 suprafataCapacitatea anodei totala de inmagazinare a caldurii pentru scurtarea timpilor de racire intre pacienti si scanari: minim 10.8 MHUCapacitatea anodei totala de inmagazinare a caldurii pentru scurtarea timpilor de racire intre pacienti si scanari: valoarea maxima declarata de producatorRata maxima de racire a anodei care sa permita racirea instantanee in timpul scanarii ( nu se admit valori echivalente obtinute prin reconstructie iterative) min 1070 kHU/min; E) Masa pentru pacientViteza maxima de deplasare in plan longitudinal care, impreuna cu un pitch corespunzator, permite efectuarea de examinari rapide inclusive pe zone cu segmente in miscare: min 170 mm/sDeplasarea pe verticala a mesei minim 200 mmViteza de deplasare pe verticala minim 10 mm/sGreutate maxima pacient pentru o functionare normala, cu mentinerea preciziei de pozitionare: minim 200 kgDomeniu maxim de scanare ce asigura acoperirea unei anatomii extinse si efectuarea cu succes a protocoalelor de rutina de tipul torace- abdomen - pelvis sau vascular periferic: minim 180 cmInaltimea minima a mesei pacientului: maxim 60 cmPanou de comanda tactil pe gantry pentru controlul mesei pacientuluiF) Consola de operareProcesor de mare viteza: minim 2 GhzMemorie RAM procesor reconstructie: minim 2 GBMatricea de reconstructie a imaginii: minim 512 x 512Numar formate matrice de reconstructie a imaginii - valoare declarata de producator/cuprinsa in datele tehniceCapacitate maxima de stocare pe HDD a imaginilor: minim 460000 imaginiCapacitate maxima de stocare pe HDD a imaginilor, valoare declarata de producator/cuprinsa in datele tehnice Completarea specificatiilor tehnice se regaseste in caietul de sracini

title: Contract furnizare, instalare si punere in functiune sistem PCR pentru detectie

description: CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE:SISTEM PCR  AUTOMAT Pentru efectuarea de  reacții rapide și precise în timp real a polimerazei (RT-PCR). Instrumentul sa dispuna de minim șase canale (5 culori fluorescente și 1 canal FRET) Sa combine tehnologia optică avansată și controlul precis al temperaturii pentru a oferi o detectare fiabilă atât pentru testele PCR în timp real, cât și pentru cele multiplexate.Capacitate probă 12 x 0,2 ml benzi qPCR 8 tuburi / 96 x 0,2 ml qPCR tuburi / 1 qPCR placă 8 × 12 (Fără fustă)Sa poata utiliza tuburi PCR albe, sablate si clare.Sa dispuna de thermoblock din aluminiu.Volumul de reactie necesar  sa fie de pana la 100 µl.Gama de temperature configurabila sa fie intre 0 si 100°C.Tehnologia blocului de incalzire sa fie pe baza de element Peltier.Viteza maxima de incalzire sa fie de minim 6,1°C/ sec.Viteza medie de incalzire sa fie de minim 4,5°C/sec.Viteza maxima de racire sa fie de 5.0°C/sec. Viteza medie de racire sa fie de 2.8°C/sec. Acuratetea temperaturii sa nu fie mai slaba de ±0,2°CUniformitatea blocului de incalzire sa fie de minim:±0,2°C pentru intervalul 20 – 72 °C±0,3°C pentru 95 °CIntervalul gradient  sa fie intre 1 - 40°CBlocul gradient sa fi cu 12 coloane.Intervalul de temperature gradient  sa fie 30 - 100°CIntervalul de temperature al capacului sa fie :Activat 40 - 110°CDezactivat: Ambient – 110°CSa dispuna de protocoale de temperatura:Modul standardModul PCR gradientModul PCR lungModul Touchdown PCRLinearitatea probei R² ≥ 0.998  sau  r ≥ |0.999|Repetabilitatea probei Ct value, CV ≤ 0.5%Gama dinamica a probei 1-1010 copiiSursa de excitare sa fie de tip  6 LED-uri filtrate.Detectia sa se efectueze cu ajutorul tehnologiei bazate pe  fotodiode.Pozitia de detectie sa fie veticala prin intermediul partii superioare.Metoda de detectie prin  6 canale de scanare în același timp, fără efect de margineTimp de scanare de maxim 7 secunde pentru 96 de godeuri pentru toate canalele.Canale și lungime de undă:465/ 510 (FAM, SYBR Green I, SYTO9, EvaGreen, LCGreen)527/ 563 (HEX, VIC, TET, JOE)580/ 616 (ROX, Texas Red)632/664 Cy5680/ 730 (Alexa Fluor680)465/ 616 (FRET)Sonde: Sonda TaqMan, sondă de baliză moleculară, sondă Scorpion, FRETMultiplexare cu pana la 5 tinte per godeu.Linearitatea fluorescentei de minim R² > 0.980 sau r > |0.990|Mad de analiza a datelor: Analiză calitativă, cuantificare absolută, cuantificare relativă, genotipare, analiză finală, analiză topire de înaltă rezoluție, analiză curbă de topireControlul echipamentului sa se faca print trei metode:Ecran tactil propriu de minim 10 “Control prin intermediul unui PCControl LANIntroducerea probei sa se efectueze prin deschiderea uneui sertar cu ajutorul unui comenzi rapide direct din ecranul tactil.Stocarea datelor in sensul extragerii si introducerii de date sa se efectueze prin intermediul unei tehnologii USB sis a dispuna de o capacitate de stocare de pana la 1000 de rezultate in memoria proprie.Sa dispuna de protectie in sensul memorarii datelro in cazul unei caderi de curent cu posibilitate reluare analiza la momentul reluarii alimentarii.Sa dispuna de detectie automata a sigurantei de transport la punerea in functiune.Sa dispuna de tehnologie de conexiune LIS.Sa dispuna de compatibilitate cu platformele Windows.Sa dispuna de minim 1 port Ethernet si 3 porturi USB.Dimensiune compacta de pana la L x A x h de 360 x 480 x 485 mm pentru amplasarea pe orice masa de lucru in spatii restranse.Temperatira ambientala de functionare intre 10 si 30 °CSa poata functiona in medii cu umiditate de pana la 85%.Putere alimentare 240V, 50/60 HzSa fie livrat cu Kit pt Sars Cov -2 minim 384 probeCentrifuga universala cu racire, viteza 18000 rpm +/- 5%; temperatura  -20…+40 grade CelsiusRotor basculant pentru microplaciRotor pentru strip-uri PCRcongelator vertical de laborator cu temperatura ajustabila de la  -30…-10 grade Celsius cu racire statica pentru pastrat reactivi detectie si controale(), volum brut 300 litri(+/-5%); cantitate = 4 bucatiCERINTE GENERALE:Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata din Romania – se vor prezenta minim urmatoarele documente:Aviz de functionare emis de ANMDMR, in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr 566/2020, pentru activitatile de import, distributie, reparare, mentenanta si punere in functiune / instalare dispozitive medicale(cu consemnarea in aviz a denumii producatorului / echipamentelor dupa caz,  ai caror distribuitori / importatori sunt)Declaratia de conformitate CE pentru produs (declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva Dispozitivelor Medicale 98/79/EC). Se vor prezenta documentele si traducere autorizata.Certificat european de conformitate CE (CE Mark) emis de un organism acreditat(produsele au fost supuse procedurilor aplicabile de evaluare a conformitatii)Se va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii prin care se certifica implementarea cerintelor generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001(tip sau echivalent) sau  ISO 13485(tip sau echivalent). Se va prezenta documentul si traducere autorizata.Documente care certifica ca produsul ofertat este in conformitate cu normele de securitate si performanta recomandate de producator(evaluari si certificari proprii, testari de functionalitate, rapoarte, etc)GARANTIE SI POSTGARANTIE:Declaratie de angajament privind trasabilitatea echipamentelor furnizate(document prin care operatorul economic isi asuma ca a respectat/va respecta masurile prin care se garanteaza trasabilitatea produselor pe lantul de aprovizionare de la producator pana la momentul instalarii si punerii in functiune).Declaratie de angajament privind prezentarea o data cu livrarea echipamentului a manualelor de utilizare ale aparatului in limba romana si/sau engleza. Se va anexa o declaratie in acest sens.Declaratie de angajament privind prezentarea o data cu livrarea echipamentului a manualelor  de intretinere  in  limba  romana  sau engleza si procedura tradusa in limba romana pentru intretinere  periodica(intretinere ce cade in sarcina utilizatorului-daca este cazul)SERVICII ASOCIATE INCLUSE:Declaratie prin care se asigura ca transportul, instalarea, punerea in functiune si service-ul in perioada de garantie, este efectuat de catre furnizor la beneficiar, cu personal autorizat al firmei care livreaza si sunt operatii incluse in pretul de furnizare. Declaratie privind personalul de specialitate(ingineri biomedicali, tehnicieni aparatura medicala, etc), calificati prin stadii de specializare efectuate de producator/operatori economici autorizati ai acestuia(se anexeaza certificari, sesiuni de training, specializari ale acestora, etc).Declaratie de angajament  prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va oferi o perioada de garantie completa (incluzand toate componentele din configuratia pentru mentenanta corectiva, mentenanta preventiva) de minim 24 luni de la punerea in functiuneDeclaratie de angajament  prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va initia o interventie in maxim 24 de ore de la notificare/sesizare, pentru remedierea defectiunilor. Declaratie de angajament  prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va intreprinde demersuri de remediere a defectiunilor in maxim 72 de ore de la notificare/sesizare, pentru remedierea defectiunilor. Declaratie de angajament prin care producatorul asigura furnizezarea pieselor de schimb si/sau actualizari ale solutiilor hardware/software, cel putin 8 ani de la data livrarii. Grafic de intretinere si mentenanta pe toata perioada de garantie acordata respectiv pentru 24 luni(se precizeaza lunile in care se efectueaza interventiile programate, activitatile prestate, piesele, consumabilele, reglajele ce trebuie efectuate in cadrul mentenantei preventive)Grafic de intretinere si mentenanta pe toata perioada de postgarantie acordata respectiv pentru 72 luniToate documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul depunerii.Toate conditiile si caracteristicile tehnice specificate sunt obligatoriiPrezentarea unor caracteristici tehnice inferioare duce la excluderea din competitieOperatorul economic va preciza in cadrul ofertei conformitatea/neconformitatea cu cerinta minima impusa de specificatia tehnica (precizata de autoritatea contractanta) cu mentiunea ca va trebui sa indice documentul atasat ofertei, care probeaza/demonstreaza indeplinirea respectivei cerinteSERVICII ASOCIATE INCLUSE:TERMEN DE LIVRARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE30 NOIEMBRIE 2021

title: Contract furnizare, instalare sau punere in functiune aparat TI markeri cardiaci

description: cantitate - 1 bucataAnalizor tip Point-of-care, portabil, pentru evaluarea cantitativa a biomarkerilor cardiaci, in diagnosticul de urgenta si in monitorizarea tratamentului bolilor cardiovasculare si compartimente de terapie intensivaAnalizor care sa determine urmatorii parametri,  prin recunoastere via cod de bare si/sau conexiune WLAN: Troponina T, CK-MB,  D-Dimer, NT-pro BNP si Mioglobina, procalcitonina, antigen covid -19CARDIAC CONTROL INTERN (IQC) SAU ECHIVALENT CONTROL DE CALITATE INTERN PENTRU ANALIZOR :Strip de control pentru verificarea periodica a performantelor analizorului  - verificarea sistemului optic de citireAnalizor  cu  scaner/cititor   cod de  bare integrat  care  sa ofere posibilitatea introducerii codului de identificare a pacientului dar si a operatoruluiAfisaj cu touch screen lnterfata  pentru conectare imprimanta  externa compatibilaTestarea  sa  nu necesite calibrare individuala a fiecarui tip de testMetoda de masurare:  fotosenzor/imunocromatografie cu flux lateralTehnologie :fluorescenta bazata pe Europium(ofera stabilitate ridicata)Tip de proba : sange venos total recoltat pe heparina, ser, plasma, urina, secretii nazale (in functie de tipul de test)Stripuri individuale ce functioneaza pe principiul sandwish cu doi anticorpi monoclonali specifici analitului de masurat: unul marcat cu aur si celalalt biotinilatAlimentare posibila  pe suport fix, in perioada de neutilizareOprire automata, programabila intre 1-60 minPorturi USB/EthernetTimpul aparitie  rezultat: minim 8 minute si maxim 15 minutePosibilitatea de citire cu solutii de control dedicate, pentru fiecare tip de parametruSa nu necesite operatiuni de intretinere si sa efectueze automat  test control al  functionarrii,  dupa ce este pornitTEST CANTITATIV PENTRU DETERMINAREA MIOGLOBINEI DIN SANGE VENOS TOTAL Tip proba: sange venos total recoltat pe heparinakituri -teste de lucru pentru minim 50 determinari Domeniu de determinare:  30 ng/ml-700 ng/mlTEST CANTITATIV   TROPONINA T  PENTRU DETERMINAREA TROPONINEI T DIN SANGE VENOS TOTALkituri -teste de lucru pentru minim 50 determinari Tip proba : sange venos total recoltat pe heparina Domeniul de determinare: 40- 2000 ng/mlTEST D-DIMER PENTRU DETERMINAREA D-DIMER DIN SANGE VENOS TOTALkituri -teste de lucru pentru minim 50 determinari Tip proba: sange venos total recoltat pe heparina Domeniu de determinare: 0.1 µg/ml- 4 µg/mJTEST  NT-PRO BNP PENTRU DETERMINAREA NT-PRO BNP DIN SANGE VENOS TOTALTip proba: sange venos total recoltat pe heparinakituri -teste de lucru pentru minim 50 determinari Domeniu de determinare: 60 pg/ml-9000 pg/mlTEST CK-MB PENTRU DETERMINAREA CK-MB DIN SANGE VENOS TOTALTip proba:sange venos total recoltat pe heparinakituri -teste de lucru pentru minim 50 determinari CONTROL MIOGLOBYN- CONTROL DE CALITATE PENTRU MIOGLOBINAComponenta activa: mioglobina umana Control de calitate pentru mioglobinaCONTROL TROPONIN T SAU ECHIVALENT - CONTROL DE CALITATE PENTRU TROPONINA TControl de calitate pentru Troponina TComponenta activa: troponina T umanaCONTROL D-DIMER SAU ECHIVALENT - CONTROL DE CALITATE PENTRU D-DIMERControl de calitate pentru D-DimerComponenta activa: fragmente ce contin D-Dimer umanCONTROL PRO BNP–CONTROL DE CALITATE PENTRU NT- PRO BNP Control de calicate pentru proBNPComponenta activa: NT-pro BNP (1-76) sinteticCONTROL  CALITATE PENTRU CK-MBControl de calitate pencru CK-MBComponenta activa: CK-MB umantestele sa nu necesite refrigerare, depozitare la temperatura camereiTestele sa fie gata de folosire, fara etape intermediare de pregatire, ambalaj individual

title: Contract furnizare, instalare si punere in functiune aparatura si echipamente medicale

description: Furnizarea, instalarea si punerea in functiune a aparaturii si echipamentelor necesare in cadrul spitalului.Se pot solicita clarificari pana la 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

street: Strada: Calea Bucureşti, nr. 64 (fost 126)

MEDICARE TECHNICS

street: Strada Valea Merilor, Nr. 30, Sector: 1

SUPERMEDICAL

street: Strada Preciziei, Nr. 24

WATT DISTRIBUTOR

street: Strada Blvd. Chitu, Nr. 33

PRION POCT

street: Strada Negulescu Ştefan, Nr. 38, Sector: 1


currency: RON

measure: electronicBids

name: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR.GAVRIL CURTEANU"

scheme: CPV

documentType: awardNotice

description: Default lot

title: Contract mat. sanitare

documentType: tenderNotice

description: furnizare

procurementMethod: direct

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Negociere fara publicare prealabila

countryName: Romania

initiationType: tender


name: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI

description: Furnizare piese de schimb pentru ventilatoare

description: Achizitie piese de schimb pentru ventilatoare


description:
OBIECTIVE, SERVIICII SI LUCRARI ACHIITIONATE
A.   Serviciile  ce fac obiectul contractului vizat sunt:
-   Elaborarea proiectului tehnic (PTh);
-   Elaborarea detaliilor de executie (DDE);
-   Documentatii tehnice pentru avize/acorduri/autorizatii
-   Servicii de verificare tehnica a proiectarii prin verificatori atestati
-   Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor

Serviciile de mai sus vor fi in concordanta cu Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru  al  documentatiilor  tehnico  - economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investitii finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare.

B.   Lucrarile de executie contau in lucrari de reabilitarea, modernizarea SCOLII PRIMARE LUNCA RATES DIN LOCALITATEA SCANTEIA, COMUNA SCANTEIA, JUDETUL IASI descrise in caietul de sarcini
NOTA:
-   linia 4.5 – DOTARI -  din devizul general nu face parte din obiectul prezentului caiet de sarcini

Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

title: Proiectare si executie lucrari pentru investitia “REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTAREA SCOLII PRIMARE LUNCA RATES DIN LOCALITATEA SCANTEIA, COMUNA SCANTEIA, JUDETUL IASI”

procurementMethod: limited

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Procedura simplificata

name: Comunei Scinteia (Consiliul Local al Comunei Scinteia)


description: DEZINFECTANTI

title: DEZINFECTANTI

description: DEZINFECTANTI


description: Default lot

title: MATERIALE SANITARE 1-1

description: Furnizare materiale sanitare

EFARM TOP

email: efarmtop@yahoo.com ; office@efarmtop.ro


measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

title: 1. Default lot

description:
Scopul achizitiei de lucrari consta in cresterea numarului de sali de clasa pentru asigurarea unor conditii corespunzatoare de functionare a invatamantului prescolar. Se vor executa:
-LUCRARI DE CONSTRUCTII (ARHITECTURA SI REZISTENTA)
-LUCRARI DE INSTALATII: SANITARE INTERIOARE, TERMICE INTERIOARE SI INSTALATII ELECTRICE
Conform documentatiei de atribuire.
Valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit NU va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, in valoare de 378.362,98 lei fara TVA, aceasta suma putând fi accesata, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art. 221 alin.1 lit. a din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Scopul acestei sume îl reprezintă asigurarea resurselor financiare necesare în vederea implementării modificărilor efectuate cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr.98/2016. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul de investitii „EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, IN COMUNA CORNETU”, care se va lua in calcul  la nivelul propunerilor financiare este de 3.777.768,73 lei fara TVA.
Durata de executie este de maxim 12 luni.

description:
Obiectivul de investitii  „EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, IN COMUNA CORNETU”, in temeiul art. 9, alin. (2) din OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat prin Ordin MDRAPFE nr.3289/16.06.2017 privind apobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala, pentru judetul Ilfov, in perioada 2017-2020. Conform listei aprobate, com. Cornetu din judetul Ilfov beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2021 pentru investitia „EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ”.-C+M: 3.772.368,73 lei fara TVA (3.697.804,13 lei- Constructii si instalatii; 37.160,84 lei- amenajari pentru protectia mediului; 36.978,04 lei- organizare de santier; 425,72 lei- montaj utilaje tehnologice;)
-Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj- 5.400,00 lei fara TVA
-Cheltuieli diverse si neprevazute: 378.362,98 lei fara TVA
Valoarea estimata a contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul de investitii „EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, IN COMUNA CORNETU”, determinata in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica este de 4.156.131,71 lei fara TVA.
Valoarea contractului ce urmeaza a fi atribuit NU va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute, in valoare de 378.362,98 lei fara TVA, aceasta suma putând fi accesata, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art. 221 alin.1 lit. a din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. Scopul acestei sume îl reprezintă asigurarea resurselor financiare necesare în vederea implementării modificărilor efectuate cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr.98/2016. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul de investitii „EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, IN COMUNA CORNETU”, care se va lua in calcul  la nivelul propunerilor financiare este de 3.777.768,73 lei fara TVA.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este: 8. Raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu cel putin 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.


name: DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.

title: 1. Default lot

description:
Achizitie de lucrari care constau in executie lucrari de instalatii electrice astfel cum sunt descrise in ATR aferente centralizatorului cu nr.56118:
Executie lucrari ce au ca obiect: Racordarea utilizatorilor la reteaua de interes public , zona Sucursala Harghita , conform ATR aferente centralizatorului cu nr.56118

title: Racordarea utilizatorilor la reteaua de interes public, zona Sucursala Harghita, conform ATR aferente Centralizatorului cu nr. 56118

description:
Se vor depune oferte pentru toate lucrarile solicitate si pentru toate cantitatile prevazute in Caietul de sarcini. Valoarea estimata a contractului de achizitie publica , a fost calculata avandu-se in vedere  ATR aferente centralizatorului cu nr.56118. Valoare estimata fără TVA a contractului ce rezulta din derularea acestei proceduri este de 46.096,21 lei fara TVA .
Nr. crt.   Nr. ATR            Localitatea    Adresa loc consum                             Valoarea supusa achizitiei
1   7050210100172   Danesti                    Danesti, str:Principala, nr:703                     1473.29
2   705020143335   Livezi                    Livezi, nr:87/A                                                     1473.29
3   7050210301154   Delnita                    Delnita, nr:46,                                                     2840.37
4   7050210401526   Barzava            Barzava, fn                                                             5064
5   7050210300846   Sandominic            Sandominic, 1546                                             1473.29
6   7050210200254   Lunca de Jos    Lunca de Jos, str:Principala, nr:1564,             1473.29
7   7050210100157   Danesti                    Danesti, nr:259                                                     1473.29
8   7050210300684   Sandominic            Sandominic, nr:1789                                      523.11
9   7050210401257   Racu                    Racu, nr:325,                                                      1600
10   7050210501750   Sancraieni            Sancraieni, str:Principala, nr:fn,                      1900
11   7050210300768   Ciceu                   Ciceu, fn,                                                              1473.29
12   7050210501644   Misentea            Misentea, fn,                                                      600
13   7050210501763   Bancu                    Bancu, nr:31                                                      1451.53
14   7050210200525   Vacaresti            Vacaresti(com. Mihaileni), nr:1/A              1451.53
15   7050210401579   Ciucsangeorgiu   Ciucsangeorgiu, nr:343,                                      1473.29
16   7050210401540   M-Ciuc                   M-Ciuc, str:Tanorok, fn                                      2884.34
17   7050210501679   Siculeni                   Siculeni, nr:174                                                      1451.53
18   7050210401502   Cetatuia           Cetatuia(Com. Sansimion), NR:64,              1473.29
19   7050210200537   Jigodin bai           M-Ciuc, str:jigodin-Bai, nr:fn,                              508.16
20   7050210501793   Baile Tusnad   Iluminat Stradal, str:Ciucas, fn                      4996.25
21   7050210501829   Lunca de Jos   Luca de Jos, str:Valea Rece, nr:995              1451.53
22   705020143891   Lunca de Jos   Luca de Jos, str:Valea Rece, nr:1356/A      1451.53
23   7050210602026   M-Ciuc                   M-Ciuc, str:ret, nr:85                                      2300
                                                                                Total                                                     42260.20

Oferta financiara se va incadra in valorea estimata pentru fiecare ATR in parte conform centralizatorului nr. 56118. Ofertele care nu se incadreaza in valorea estimata pentru fiecare ATR in parte conform centralizatorului nr.56118 vor fi respinse. Modificarea contractului fara organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 si sunt prevazute in modelele de contract .

Solicitarile de clarificari privind documentia de atribuire se va transmite cu cel putin 7 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor iar Raspunsul consolidat al entitatii contractante in mod clar, complet si fara ambiguitati la toate solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare va fi transmis cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit mai sus.


name: Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof Tirgu Secuiesc

title: 1. Default lot

description: Achiziția pesticidelor menționate în caietul de sarcini.

title: Achiziție pesticide - 2021

description:
Achiziția unor pesticide, solicitare prin caietul de sarcini.

A.   În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de maxim 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
B.   În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 3-a zi dinainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
Orice solicitare de clarificare transmisă după data menționată la punctul A, va pune autoritatea contractantă în imposibilitatea de a oferi un răspuns în termenul menționat la punctul B și drept urmare orice solicitare de clarificare în termenele menționate se va considera TARDIVĂ.


description: Obiectul contractului este reprezentat de furnizarea a 4   kituri de detecție prin RT-PCR a variantelor virale ale virusului SARS-COV-2 și 13 kituri de extracție, conform specificațiilor din caietul de sarcini, necesare derulării activităților specifice ale Secției de Epidemiologie din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Iași, în conformitate Ordinul M.S. nr. 261/2010, art. 25, lit. c), d), q) și Ordinul M.S. nr. 383/2021 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică aprobate prin ordinul M.S. 377/2017, în speță PN I.2 “Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare”, și anume: activități desfășurate la nivelul unităților de specialitate pentru identificarea virusului SARS-COV-2.

title: Kituri de detectie prin RT-PCR a variantelor virale ale virusului SARS-COV-2 si kituri de extractie - lot 4 - CRSP IASI

description: Obiectul contractului este reprezentat de furnizarea de  kituri de detecție prin RT-PCR a variantelor virale ale virusului SARS-COV-2 și kituri de extracție, conform specificațiilor din caietul de sarcini, necesare derulării activităților specifice ale Secției de Epidemiologie din cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Iași.


name: R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN

title: Servicii de întreținere și erbicidare a terenurilor

description: R.A. Romatsa doreste achizitionarea de servicii de intretinere spatii verzi, cosire, erbicidare si indepartare a vegetatiei la obiectivele regiei, conform specificatiilor din caietul de sarcini. Solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare vor putea fi adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, iar raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Se pot solicita clarificari cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: open

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

street: Strada Ionescu de la Brad Ion, Nr. 10, Sector: 1

countryName: RO

BORDER COLLIE RESCUE SRL

street: STR. BARNOVA NR. 3 , BL. M 116,SC. 1, ET.5 , AP.26

Border Collie Rescue S.R.L.

street: Str. Bârnova nr. 3, bl. M 116, sc. 1, et. 5, ap. 26


name: Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"

description: Trusă detecție prin RT-PCR și NGS a variantelor de SARS-CoV2 cu interes clinico-epidemiologic - 135 teste


name: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA

description:
Suceava

Servicii de exploatare forestiera Os./ Lot  Partida / Nr.Sumal :
Malini 18 336 2100029300940

title: Servicii de exploatare forestiera ,negociere-10 dssv

description: Servicii de exploatare forestiera


description:
Pentru buna desfasurarea a activitatii din cadrul Scolii Gimnaziale “Mihai Eminescu” din municipiul Ploiesti, se impune atribuirea contractului de furnizare avand ca obiect: DOTARE SALA DE SPORT DE LA SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU” CU DOUA TURBINE DE INCALZIRE, respectiv demontarea turbinelor vechi, furnizarea, montarea si punerea in functiune a doua turbine de incalzire noi (inclusiv accesoriile/echipamentele necesare montarii si functionarii) pentru incalzirea salii de sport de la Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu”, astfel:
-   furnizarea a doua turbine de incalzire (cuprinse intre 60KW si 85KW)
-   furnizare accesorii si echipamente necesare functionarii turbinelor (de ex. materiale marunte, generator de aer cald, tablou comanda cu termostat, arzator gaz automat, piesa pentru racord generator tubulatura aspiratie, piesa pentru racord generator tubulatura refulare, cos evacuare gaze, filtru regulator gaze, suporti turbine);
-   lucrari de demontare turbine si echipamente vechi, montare turbine si echipamente noi si verificare/aerisire/spalare instalatie incalzire
-   punere in functiune si autorizare ISCIR;

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor: 5 zile. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet, la orice solicitare de clarificari sau informatii suplimentare, in termen de 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor sau solicitarilor de participare.

description:
Se achizitioneaza doua turbine de incalzire, demontarea turbinelor vechi,  montarea si punerea in functiune turbinelor de incalzire noi (inclusiv accesoriile/echipamentele necesare montarii si functionarii) pentru incalzirea salii de sport de la Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu.
Valoarea maxima estimata este de 64.000 lei, fara TVA, din care:
- 40.000lei pentru furrnizarea a doua turbine de incalzire (cuprinse intre 60KW si 85KW)
- 11.800lei, pentru accesorii si echipamente necesare functionarii turbinelor (de ex. materiale marunte, generator de aer cald, tablou comanda cu termostat, arzator gaz automat, piesa pentru racord generator tubulatura aspiratie, piesa pentru racord generator tubulatura refulare, cos evacuare gaze, filtru regulator gaze, suporti turbine);
- 10.000lei, pentru lucrari de demontare turbine si echipamente vechi, montare turbine si echipamente noi si verificare/aerisire/spalare instalatie incalzire
- 2.200lei, pentru punere in functiune si autorizare ISCIR;


name: Spital Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara

title: Materiale sanitare

description: Materiale sanitare


name: INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR ALEXANDRU TRESTIOREANU

description: ACHIZITIE MEDICAMENTE

title: ACHIZITIE MEDICAMENTE

description: ACHIZITIE MEDICAMENTE


name: ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI

title: Servicii de acces lunar la platforma colaborativă de imagistică medicală și stocare date

description: Servicii de acces lunar la platformă colaborativă de imagistică medicală și stocare date, accesibilă medicilor și unităților sanitare, în care spitalele aflate în subordinea A.S.S.M.B. pot fi parte a aceleiași rețele.Implementarea contractului presupune:Serviciile de acces lunar la platformă colaborativă de imagistică medicală și stocare date vor fi accesibile medicilor și unităților sanitare aflate în subordinea A.S.S.M.B. și va îngloba minim următoarele tehnologii medicale: 1. Spațiu stocare scalabil, necesar funcționării optime a aplicației în fiecare unitate sanitară (infrastructură tehnică);2. Licență platformă medicală, în conformitate cu prevederile legale;3. Mentenanță inclusă;4. Platformă medicală unificată pentru spitalele A.S.S.M.B.

awardCriteria: ratedCriteria

street: Strada: Sfânta Ecaterina, nr. 3

INNOVATOR ARTIFICIAL TECH

street: Strada Musetesti, Nr. 29, Sector: 1


title: 1. Default lot

description:
1 Lignina 2 tone - Caracteristici tehnice - Grad de reducere - 4-8% / Solubilitate în apa - 98-99% /Conținut Lignină - 45-60%
2 Fibra de canepa 5 tone - Caracteristici tehnice - Umiditate - mai mică de 30% / Grosimi - mai mici de 15mm
3 Fibra termoplasta 5 tone - Caracteristici tehnice - Lungime - maxim 10 cm / Punct de topire - minim 100 grade
4 Fibra in 5 tone - Caracteristici tehnice - Umiditate - mai mica de 30% / Grosimi - maxim 10 mm
5 Adeziv amidon 2 tone - Caracteristici tehnice - Solubilitate în apa - 70-95% / Umiditate - 17%
6. Plop și salcie 5 tone - Caracteristici tehnice - Tulpini cu grosimi de maxim 4 cm / Umiditate mai mica de 50%

title: Materii prime / Materiale consumabile pentru dezvoltare experimentala, cercetare industriala

description:
Materii prime / Materiale consumabile pentru dezvoltare experimentală, cercetare industrială în cadrul proiectului “Crearea unui centru de excelență în domeniul materialului compozit la SC TAPARO SA”
Nr.contract de finantare: 267 / 22.06.2020
Cod SMIS 121434
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Apel de proiecte: POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere (LDR)
Tip proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV (LDR)
Data de începere a perioadei de implementare: 22.06.2020
Data estimată de finalizare a perioadei de implementare: 21.06.2023


name: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.

description: Furnizare Diverse Medicamente Combinatii - Arginina sorbitol fl x 250 ml


name: SPITALUL MUNICIPAL DR. ALEXANDRU SIMIONESCU HUNEDOARA

description: MEDICAMENTE IMPOTRIVA TULBURARILOR PROVOCATE DE HIPERACIDITATE, ANTIBACTERIENI PT.UZ SISTEMIC, ANALGEZICE, ANTIINFLAMATOARE SI ANTIREUMATISMALE (METHYLPREDNISOLONUM 500 mg)


name: Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.

description: - conform caietului de sarcini atașat in SICAP

title: Bidinele, pensule, şmirghel, discuri abrazive, discuri diamantate, pietre polizor, perii şmirghel flex, fuior cânepã

description:
Achiziționarea produselor sunt necesare pentru asigurarea in condiţii optime a lucrãriilor de reparaţii, rezivii periodice a instalaţiilor tehnologice, a diferitelor mecanisme, a agregatelor, lucrãri de vopsitorie in toate locaţiile aparţinãtoare Staţiilor de Comprimare Gaze, Secţiilor de Producţie, Staţiile de Uscare Gaze din cadrul Sucursalei Mediaş.
Termenul limitã pentru depunerea solicitãrilor de clarificãri de cãtre operatorii economici: cu 15 zile inainte de termenul limitã de depunere a ofertelor.
Entitatea contractantã va rãspunde in mod clar şi complet tuturor solicitãrilor de clarificãri in a 11 zi inainte de termenul limitã de depunere a ofertelor.

procurementMethodDetails: Licitatie deschisa


name: Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA

description: Caracteristicile tehnice pentru produsele solicitate si cantitatile pentru fiecare lot se gasesc in Caietul de sarcini si Anexa cantitati.

title: 1. Pompe cu roţi dinţate HG3, 2. Pompe cu roţi dinţate HP4, 3. Pompă ungere R65

title: 6. Pompa manuala ungere tecalemit, 4. Electropompe ungere EPU

title: Aparataj ungere pentru utilaje din cariere-pompe

description:
Achiziţia pompelor de ungere este necesară pentru buna funcţionare a utilajelor din cadrul carierelor miniere. Pompele de ungere fac parte din instalaţiile de ungere ale utilajelor de carieră şi au rolul de a antrena şi transporta lubrefiantul (ulei sau unsoare consistentă)  la punctul de ungere al mecanismului pe care-l deservesc.
Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari: 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
Numarul de zile pana la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar, complet la toate solicitarile de clarificare si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici interesati: in a 7 -a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Facem mentiunea ca entitatea contractanta va raspunde o singura data tuturor clarificarilor/informatiilor solicitate de toti operatorii economici interesati, in termenul precizat mai sus.


title: Furnizare bitum rutier 50/70 sau 70/100

description: Nicio descriere.

title: Furnizare bitum rutier 50/70 sau 70/100

description: Furnizare 3 600 t bitum rutier 50/70 sau 70/100.

LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA

street: Strada Stancu Ion, locotenent, Nr. 1

ALMATAR TRANS

street: Strada STR.CONDUCTELOR, Nr. 7


title: 1. Default lot

description:
Servicii de elaborare a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), a studiilor de specialitate si a proiectului tehnic de Executie +Detalii de Executie pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea si modernizarea ansamblului “Hotel Central”si “Teatrul Bacovia”, Municipiul Bacau“, vor fi realizate dupa cum urmeaza :
ETAPA I
I.1 Actualizare documentatie cadastrala
I.2. Studii geotehnic si topografic
Studiul topo vor fi vizat de OCPI. Intocmirea studiului geotehnic va fi supus verificarii unui specialist verificator de proiecte pentru domeniul Af- rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pamant.
I.3. Expertiza tehnica pentru evaluarea starii tehnice a constructiei,rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare
 I.4.  Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie
          DALI va respecta continutul cadru conform HOTĂRÂRII  Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
         Devizul general este documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii, necesare realizării lucrărilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, în faza de proiectare/DALI.  Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli in   conformitate cu ANEXA NR. 6 –METODOLOGIE privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect  din H.G nr.907/2016.
        Documentația DALI va contine in mod obligatoriu partea scrisa si partea desenata in conformitate cu precizarile din Anexa 4 din HOTĂRÂRE de GUVERN   Nr. 907/2016.
       Conţinutul-cadru al DALI va fi adaptat, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectivului de investiţii propus si este obligatoriu pentru toate articolele din HG nr. 907/2016  si va contine toate documentatiile si studiile necesare.
       Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie va avea prevăzută,  ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date: nr. ....../dată contract, numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila.
        Părţile desenate se vor elabora in functie de solutia proiectata si vor cuprinde minim planuri prevazute in HG nr. 907/2016.
Documentatia va cuprinde si avizul comisiei tehnico -economice a proiectantului.
NOTA: valoarea lucrarilor proiectate, prevazuta in D.G., va include si estimarea lucrarilor rezultate inclusiv din reglementarile privind securitatea la incendiu, dupa caz.
I.5. Documentatii de avize si acorduri conform certificat de urbanism, si alte avize conform reglementarilor si legislatiei in vigoare:
Elaborarea documentatiei pentru obtinerea avizelor si acordurilor, exceptie facand documentatia pentru obtinerea AVIZULUI de securitate la incendiu sau alte avize date prin CU care se vor elabora la etapa PTh;
I.6. Audit energetic
        Se va elabora auditul energetic care va detalia si analiza deficientele actuale si va propune masuri de remediere a acestora.
       Dupa realizarea Etapei I, documenntatia DALI si indicatorii tehnico-economici se vor supune aprobarii Consiliului Local Bacau. Dupa aprobarea indicatorilor de catre Consiliul Local Bacau, in conformitate cu prevederile Legii 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local poate urma etapa de expropriere a Hotelului Central,  perioada ce nu face parte din prezentul contract.

ETAPA II

 II.1 . DTAC, Proiect Tehnic, Detalii de Executie

Documentatiile DTAC, Proiect Tehnic, Detalii de Executie vor fi elaborate in etapa II a  contractului, pe baza ordinelor de incepere a elaborarii documentatiilor emise de beneficiar, numai dupa incheierea procedurii de expropiere.
Documentatiile vor fi elaborate cu respectarea prevedrilor HGR 907/2016 iar Proiectul Tehnic va contine obligatoriu antemasuratorile fiecaror devize de lucrari.

   DURATA efectiva a prestarii serviciilor : 6 luni .
•   Actualizare documentatie cadastrala, elaborare studiu topografic si geotehnic:15 zile;
•   Elaborare Expertiza tehnica; 15 zile;
•   Elaborare DALI, inclusiv doc avize :  2 luni ;
•   Elaborare DTAC, PTh, DDE : 3 luni.
   Durata necesara obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiei de construire nu fac obiectul contractului.    Durata de obtinere a avizelor/ acordurilor nu intra in durata prestarii serviciilor din cadrul contractului, iar proiectantul va avea obligatia  sustinerii documentatiei depuse in comisiile de avizare.

   Pretul din oferta financiara va cuprinde toate cheltuielile necesare pentru realizarea activitatilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.
         Proprietatea intelectuală, dreptul de autor asupra documentației elaborate se transferă beneficiarului în momentul recepției acesteia.

description:
Prin realizarea obiectivului  „Reabilitarea si modernizarea ansamblului “Hotel Central”si “Teatrul Bacovia”, Municipiul Bacau“ cladire ce se afla in patrimoniul Municipiului Bacau, monument istoric clasat in lista Monumentelor Istorice la pozitia  BC-II-m-B-00772 se are în vedere readucerea la forma si valoarea initiala a cladirii atat din punc de vedere practic cat si vizual.
         Lucrarile de reabilitare si modernizare a ansmblului format din Hotel Central si Teatrul Bacovia  propuse se refera la intreaga cladire, interior, exterior, consolidari, finisaje, instalatii, dotarea cu echipamente si utilaje noi pentru scena si sala de spectacole, care sa poata asigura o utilizare multifunctionala. Deasemenea hotelul va avea dotarile necesare unei functionari optime, cu pastrarea functiunilor actuale.

Pretul contractului ramane ferm si nerevizuibil pe toata perioada de derulare a contractului
Valoarea totala estimata  a contractului de prestari servicii proiectare si asistenta tehnica este de: 665.679,00   lei fara TVA.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 7-a zi inainte de date limita de depunere a ofertelor.


description: Servicii de setare a unei statii selfpay astfel incat sa se poata încasa taxele aferente Serviciului de Evidenta a persoanei conform cerintelor caietului de sarcini


title: Contract subsecvent furnizare materiale sanitare – „ truse perfuzie „


description: Contract furnizare reactivi pentru diverse analizoare  LOTUL 3- REACTIVI PENTRU ANALIZORUL GEM PREMIER 3500


description: Servicii de exploatare forestiera Os./ Lot  Partida / Nr.Sumal : Vama 7 1722 1714922

title: Servicii de exploatare forestiera ,negociere-6 dssv

description: Servicii de exploatare forestiera


name: Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară 02512

title: 3. Sistem electric de propulsie de curent continuu

description: Achizitie Sistem electric de propulsie de curent continuu - 6 complete

description: Achizitie Motogenerator - 1 complet

description: Achizitie Anvelopă airless cu jantă - 6 complete

title: LOT 1 - „Anvelopă airless cu jantă”;LOT 2 - „Motogenerator”;LOT 3 - „Sistem electric de propulsie de curent continuu”.

description:
Achizitie:
LOT 1 - „Anvelopă airless cu jantă”;
LOT 2 - „Motogenerator”;
LOT 3 - „Sistem electric de propulsie de curent continuu”.

procurementMethodDetails: Cerere de oferta


title: FURNIZARE NIVOLUMABUM

description: Acord Cadru cu 3 operatori economici, cu incheiere de Contracte subsecvente de furnizare de Nivolumabum pentru 12 luni.A. In conformitate cu prevederile Art.160 alin (1) din Legea nr. 98/2016, termnul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 19 zile inainte de data limita de a depunerea a ofertelor.B. In conformitate cu prevederile Art.160 alin (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in masura in care sunt transmise in termenul precizat.

SPITALUL DE BOLI CRONICE SF LUCA

street: Strada: Berceni, nr. 12

ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA

street: Strada Săndulescu C. Amilcar, Nr. 7

PHARMAFARM S.A.

street: Strada Principala, Nr. 1B/1

MEDIPLUS EXIM

street: Strada Aeroportului, Nr. 53


description: Furnizare medicamente comune spital

title: Furnizare medicamente comune spital

description: Autoritatea contractanta a achizitionat medicamente pentru sectiile spitalului


title: 1. Default lot

description:
Produse de birotica, rechizite si papetarie  pentru central si subunitati apartinand SRTFC Bucuresti.
Pozitiile din PPAS 2021 : A1-poz.607, 618, 636, 855, 874, 885, 887, 890, 941, 947, 968, 977, 979, 982, 983, 987, 1021, 888, 2887, 596, 1013, 3914, 2747, 995.
Cantitatea produselor conform ANEXEI C si ANEXA 1 din Caietului de sarcini nr.BC1.1/3/823/06.05.2021.
Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 4 zile inainte de termenul stablit pentru depunerea ofertelor.

description: Produse de birotica,rechizite si papetarie  pentru central si subunitati apartinand SRTFC Bucuresti.


description: FURNIZARE MATERIALE SANITARE CONFORM DESCRIERII CAIETULUI DE SARCINI

title: FURNIZARE MATERIALE SANITARE


title: Acord-cadru „carburant auto”

description: Conform cerintelor din caietul de sarcini, se va achiziționa „carburant auto” pe bază de carduri, necesar funcționării autovehiculelor din parcul auto al Primăriei Municipiului București. Vor fi emise carduri personalizate pe numele autorităţii contractante şi pe numărul de înmatriculare al autovehiculului, precum și carduri rezervate care vor conferi reprezentantului Primăriei Municipiului București dreptul de utilizare fără menționarea numărului de înmatriculare al autovehiculului, condiţionat de introducerea corectă a codului PIN corespunzător cardului.Cardurile vor fi utilizate la achiziționarea de benzină fără Pb CO 95/98 sau motorină Euro 5. Valabilitatea cardurilor durează pe toată durata acordului-cadru (48 de luni).Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este 20 de zile, autoritatea contractantă răspunde solicitărilor de clarificari cu 12 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

MUNICIPIUL BUCURESTI

street: Strada Regina Elisabeta, Nr. 47, Sector: 5


name: Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

title: Materiale sanitare electrochirurgie

description: Materiale sanitare electrochirurgie – 1 lot.Se va incheia acord-cadru pe o perioada de 48 de luni. S-a ales acordul-cadru deoarece acesta permite autorităţii contractante atribuirea de contracte subsecvente lunar, trimestrial sau semestrial, în funcţie de necesitatile concrete si de fondurile alocate cu aceasta destinatie. Cantitatile minime si maxime estimative ale contractelor subsecvente se regasesc atat in caietul de sarcini, cat si in strategia de contractare. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative.Termenul-limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

street: Strada: CALEA BUCURESTI, nr. 25-27

PHARMICS S.R.L.

street: Strada , Nr.


description: Repetitii zilnice cu doi profesori de muzica pentru intreaga echipa artistica, instruirea muzicala a solistilor vocali, coordonarea artistilor de a insusii materialul muzical din opera rock " Istvan a kiraly " in 3 etape si 5 spectacole de opera rock " Istvan a kiraly"

title: Contract prestari servicii artistice

description: Prestari servicii artistice privind repetitii zilnice cu doi profesori de muzica pentru intreaga echipa artistica, instruirea muzicala a solistilor vocali, coordonarea artistilor de a insusii materialul muzical din opera rock "Istvan a kiraly ", si performanta in cadrul celor 5 spectacole ce vor avea loc la Arena Sepsi din Sfantu Gheorghe


name: SPITALUL CLINIC DE URGENTA CHIRURGIE PLASTICA REPARATORIE SI ARSURI BUCURESTI

title: ACHIZITIONARE DE MEDICAMENTE – TOPICE SEMISOLIDE

description:
LOT 1 - Sulfadiazinum, Crema 1%, Tub x 50g
LOT 2 - Sulfadiazinum, Crema 1%, Tub x 100g
LOT 3 - Kanamicinum,  Ung oft, 1%,    Tub x 6g
LOT 4 - Diclofenacum,  Gel 1%,     Tub x 50 g sau 45 g
LOT 5 - Acidum fusidicum,    Crema 20mg/g,    Tub x 15g
LOT 6 - Combinatii (Zinc bacitracinum + neomicinum), Ung 250UI/ 5000UI/g, Tub x20g
LOT 7 - Benzylum benzoicum, Crema 25%, Tub x 50g
LOT 8 - Combinatii (gel crema cu Aloe Vera, vitamine si ulei de Jojoba), gel crema, Tub x100g
LOT 9 - Dexpanthenolum, Gel oft 5%, Tub x 10g
LOT 10 - Povidonum iodinatum,   Sol cut 100mg/ml,  Flx1000ml (PE)


name: CHELARIU V. LUIZA-GEORGETA-ASISTENT MEDICAL

name: CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIESTI

description: Servicii medicale prestate de asistent medical Chelariu Luiza-Georgeta la CMJ Iasi pentru perioada 01.04.2021-31.12.2021.

title: Servicii medicale prestate de asistent medical la CMJ Iasi

procurementMethodDetails: Norme proprii (Anexa 2B)


name: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

title: Aparat de radiologie mobil

description: Aparat de radiologie mobil – 2 buc., conform caietului de sarcini.

title: Echipament radiologic pentru radiografii, cu doi detectori, cu achiziție direct digitală

description: Echipament complet digital de radiologie – 2 buc., conform caietului de sarcini.

title: Echipament computer tomograf

description: Echipament computer tomograf – 2 buc., conform caietului de sarcini.

title: Echipament rezonanță magnetică 3T

description: Echipament RMN 3T – 1 buc., conform caietului de sarcini.

title: Aparat de radiologie digital mobil cu braț C

description: Aparat de radiologie cu brat C – 1 buc, conform caietului de sarcini.

title: Furnizare echipamente medicale Radiologie, proiect POIM

description: Scopul contractului este dat de necesitatea dotarii Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti cu echipamente medicale.Valoarea estimata pe fiecare lot este:— valoare estimata lot 1 – echipament computer tomograf = 4 740 000,00 RON;— valoare estimata lot 2 – echipament rezonanta magnetica 3 t = 6 875 000,00 RON;— valoare estimata lot 3 – aparat de radiologie mobil = 1 569 878,64 RON;— valoare estimata lot 4 – aparat de radiologie digital mobil cu brat C = 776 000,00 RON.— valoare estimata lot 5 – echipament radiologic pentru radiografii, cu doi detectori, cu achizitie direct digitala = 2 891 000,00 RON.Atentie: operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatiade atribuire cu minim 20 de zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016.Modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile (in a 11-a zi), inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor..

street: Splaiul Independenţei, nr. 169

ABB Medtec

street: Strada Garofitei , Nr. 2

PHM COMSERV S.R.L.

street: Strada Berceni, Nr. 8, Sector: 4

CORTECH MED S.R.L.

street: Strada Ţiţeica Gheorghe, Nr. 188C

MINIMED SOLUTIONS S.R.L.

street: Strada CALEA GIULESTI, Nr. 23, Sector: 6


name: Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc

description: Achizitie - ACIDUM TIOCTICUM (ALFA LIPOICUM)  sol.perf. 600mg/50ml  - prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunt de participare

title: Acord cadru de furnizare - Diverse medicamente


description:
In baza contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit se urmareste furnizarea, instalarea, punerea in functiune si testarea dotarilor aferente obiectivului de investitii ”Reabilitare, extindere si dotare la Gradinita cu program prelungit nr. 7”, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.
Valoarea totala estimata a contractului ce urmeaza sa fie atribuit este de 65.582,50 lei fara TVA.

title: Furnizarea, instalarea, punerea in functiune si testarea dotarilor aferente obiectivului de investitii ”Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7”

description:
Prin acest contract autoritatea contractanta urmareste achizitionarea dotarilor, respectiv  echipamente de bucatarie, masina de spalat rufe si masina de uscat rufe, aferente obiectivului de investitii ”Modernizare si reabilitare cladire Gradinita nr. 7 in municipiul Alexandria”
 Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 7 zile. Autoritatea contractantă va raspunde tuturor clarificărilor în a patra  (4) zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.


title: 2. LAMPĂ BACTERICIDĂ

description: Achizitia publică de furnizare LAMPĂ BACTERICIDĂ, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

description: Achizitia publică de furnizare SET PIPETE, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

description:
Achizitia de Echipamente pentru Laborator 10-11 / Genetică (LG) în cadrul proiectului cu titlul: „Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN”, cod SMIS 127065, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor: 6 zile.
Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare: : în a 4 a zi înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții suspensive:
Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de menținerea finanțării în cadrul Proiectului REXDAN, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, si cu respectarea dispozitiilor Hotararii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care, indiferent de motive, menținerea finanțării în cadrul Proiectului REXDAN, cod SMIS 127065, contract de finanțare nr. 309/10.07.2020 nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.
Ofertanții din cadrul acestei proceduri înteleg că Autoritatea Contractantă și/sau MEC nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractanta și/sau MEC au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.
Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.


description: Realizarea serviciilor de evaluare-intocmire rapoarte de evaluare, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini nr.5003 din 15.01.2020.

title: Servicii de evaluare-realizare raport de evaluare a terenului in suprafata de 6288 mp, aferent obiectivului Ateliere, laboratoare, dispecerul de amenajare si sediul administrativ al SH Cluj, amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj Napoca, din judetul Cluj, in vederea emiterii de catre autoritatea competenta a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor

description: Realizarea serviciilor de evaluare-intocmire rapoarte de evaluare a imobilelor tip teren in vederea obtinerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor potrivit HG 834/1991 si HG 107/2008 aferente obiectivului Ateliere, laboratoare, dispecerul de amenajare si sediul administrativ al SH Cluj.


name: MUNICIPIUL ADJUD (CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD)

title: 1. Default lot

description: Pe raza municipiului Adjud există o suprafață mare a străzilor de întreținut (deszăpezire + împrăștiere material antiderapant). Pentru a asigura capacitatea de a acționa cu promptitudine în situația căderilor abundente de zăpadă, precum și în situația manifestării altor fenomene specifice iernii (acționarea cu material antiderapant), este necesară achiziționarea unui utilaj multifuncțional 4x4 dotat cu echipamente pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (cu lamă pentru zăpadă și răspânditor material antiderapant).

title: Achiziție utilaj multifuncțional 4x4 dotat cu echipamente pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (cu lamă pentru zăpadă și răspânditor material antiderapant

description:
Obiectul achizitiei consta în furnizarea unui utilaj multifuncțional 4x4 dotat cu echipamente pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (cu lamă pentru zăpadă și răspânditor material antiderapant.
Descrierea detaliata a produsului este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire.
Nota: Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 3(trei) zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.


name: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

title: Achiziţionarea unui dispozitiv de scanat și reproducere auditivă destinat persoanelor nevăzătoare

description:
Obiectul contractului îl constituie achiziția unui dispozitiv de scanat și reproducere auditivă destinat persoanelor nevăzătoare.
Descrierea produsului ce urmeaza a fi achizitioant se regaseste in caietul de sarcini.
Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 17 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu dispozitiile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 12 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
Procedura de achizitie publica se va finaliza prin încheierea unui contract de furnizare produse.
Furnizorul se obligă să livreze produsul mai sus mentionat, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.


name: Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti

description: Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru motocicletele  marca BMW tip R1200 RT și BMW R850RT din dotarea D.G.P.M.B.  prin încheierea unui acord-cadru pe o perioadă de 18 luni, în condiţiile respectării în totalitate a cerinţelor din Documentaţia de atribuire.


description: Autocamion cu prelata retractabila 7,5 tone - cantitate 1 (unu) complet. Nevoia achizitiei - pentru asigurarrea transportului de bunuri materiale in/din cadrul unitatii. Cerintele - conform caiet de sarcini.

title: Contract de furnizare autocamion cu prelata retractabila 7,5 tone

description: Furnizare: autocamion destinat pentru transportul de bunuri materiale, rapid şi în siguranţă pe orice categorie de drum - CONFORM CAIET DE SARCINI. Se va incheia un contract de furnizare cu o durata de maxim 3 luni de zile. Caracteristicile si cantitatiile vor respecta caietul de sarcini. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 5 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplificat.


name: ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6

description: Default lot

title: Servicii de mentenanta si reparare parcari supraetajate automatizate tip Smart Parking


description: Se dorește achiziționarea de servicii de fasonat la cioată

description: Se dorește achiziționarea de servicii de exploatare mat. lemnos-scos în rampă, sortat lemn lucru și fasonat steri și despicat

title: 2. Primăria Tăuții Măgherăuș- partida 2100148300110 SR în volum de 58 mc, 1. Primăria Tăuții Măgherăuș- partida 2100148300350 SR în volum de 474 mc

title: Prestări servicii de exploatare masă lemnoasă -UP Tăuții Măgherăuș

description:
Se solicită ofertă pentru prestarea de servicii de exploatare mat. lemnos- pentru partizile 2100148300350 SR si 2100148300110 SR conform catalogului licitatiei (anexat la Caietul de sarcini) .
Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 3-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor.


title: SERVICII DE INTRETINERE, REVIZII SI REPARATII ASCENSOARE (cu furnizare piese de schimb incluse)

description: Incheierea unui acord-cadru de prestari servicii de intretinere, revizii si  reparatii  ascensoare (cu  furnizare piese schimb incluse)  din cadul  Spitalului Clinic Colentina.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile.Termenul limita in care se va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este in a 12-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Spitalul Clinic Colentina

street: Strada: Ştefan cel Mare, nr. 19-21

ASCENSORUL COMPANY SERVICE S.R.L.

street: Strada Nehoiaşi, Nr. 24


currency: EUR

description: Act aditional nr. 4 la contractul subsecvent nr. 1/2021 la Acordul-cadru nr. 304410 din 28.12.2020 de prestari servicii de comunicatii date mobile necritice in reteaua operatorului Vodafone

title: Act aditional nr. 4 la contractul de servicii subsecvent 1/2021 la Acordul-cadru nr. 304410 de prestari servicii de comunicatii date mobile necritice in reteaua operatorului Vodafone


description: SERVICII DE INTRETINERE, VERIFICARE SI REPARARE SERVER SI FIREWALL


name: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

title: Elaborarea Studiului de Prefezabilitate si a Studiului de Fezabilitate pentru "Drum Expres Bucuresti-Targoviste"

description: In cadrul contractului se vor presta urmatoarele servicii si se vor elabora urmatoarele documente:• Elaborarea  Studiului de Prefezabilitate• Elaborarea Studiului de fezabilitate, cu respectarea legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc);• Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru depunerea si aprobarea aplicatiei de finantare;• Asistenta tehnica acordata Beneficiarului in perioada derularii procedurilor de achizitie publica pentru proiectare si executie lucrari.In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 1. modificari ale partilor contractante; 2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc; 3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Institutiilor ce eliberează avize/acorduri/autorizații/permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.); 4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației); 5. mobilizarea slabă a personalului Prestatorului; 6. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului; 7. înlocuirea/introducerea subcontractanților; 8. aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranță rutieră, de elaborarea PUZ;9. cerințe privind cercetare și lucrări arheologice. Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016. Prelungirea Duratei contractului se poate realiza in conformitate cu prevederile articolului 20 din Contractul de servicii. Mai multe informatii se regasesc in Contract.

title: Elaborare studiu de prefezabilitate și studiu de fezabilitate pentru „Drum expres București-Târgoviște”

description: Obiectul prezentului contract de servicii este elaborarea studiului de prefezabilitate si studiului de fezabilitate pentru „Drum expres Bucuresti-Targoviste”, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si ale legislatiei in domeniu.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 20 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta stabileste un singur termen-limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 12 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de autoritatea contractanta.

street: Strada Golescu Dinicu, Nr. 38

TPF INGINERIE SRL

street: Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr. 44


name: TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L.

title: 1. Default lot

description: BULDOEXCAVATOR, 96 CP, 4800 cmc, cu încărcător multifuncțional 2350 mm, capacitate 1,2 mc, cu furci și dinți, braț excavator telescopic, cupa 600 mm și capacitate 0,174 mc; AUTOGREDER PENTRU ÎNCĂRCĂTOR, lățime lamă 2700 mm, lățime cu lamă înclinată maxim 2270 mm, translație laterală lamă 400 mm, rotire 35 grade, înclinare stânga/dreapta 27 grade, presiune de lucru 150 bar, debit de lucru 80 l/min, greutate operațională 950 kg,  Caracteristici detaliate - conform Caietului de Sarcini.

title: Achiziție BULDOEXCAVATOR 96 CP și AUTOGREDER PENTRU ÎNCĂRCĂTOR

description: Contractul prevede FURNIZAREA UNUI BULDOEXCAVATOR 96 CP ȘI A UNUI AUTOGREDER PENTRU ÎNCĂRCĂTOR . Beneficiarul: UAT Comuna Cleja


title: 1. Default lot

description:
Valoare totala estimata pentru prezentul contract (lei, excl. TVA): 111.792,36 lei, excl. TVA
- cap. 4.1. Construcții și instalații:
   4.1.1. Instalații electrice: 111.792,36 lei, excl. TVA

title: Etajare și extindere locuință social cu 10 apartamente în regim parter - Instalatii electrice

description:
Autoritatea contractanta doreste contractarea unui/unor operatori economici in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect “Etajare și extindere locuință socială cu 10 apartamente în regim parter - Instalatii electrice” (contractul cuprinde lucrarile de executie de instalații electrice pentu etajul imobilului în regim parter cu 10 apartamente).
Lucrările de executie de instalații electrice pentu etajul imobilului în regim parter cu 10 apartamente se vor realiza, în baza documentației încărcate în SEAP, in termen de maxim 2 luni de la data inscrisa in ordinul de incepere al lucrarilor, conform proiectului tehnic si a cerintelor din caietul de sarcini.
Se vor contracta, astfel:
a) Lucrări de executie de instalații electrice pentu etajul imobilului în regim parter cu 10 apartamente, str. Abatorului, nr. 2A, din Orașul Sânnicolau Mare;
b) Remedierea eventualelor defecte aparute în Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garanție).
Descrierea lucrărilor, caietul de sarcini, listele de cantitati, partea scrisa si plansele desenate sunt disponibile în cadrul prezentei documentații de atribuire.

Se vor oferta doar obiectele/capitolele precizate in fisa de date.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare simplificat si fisa de date a achizitiei – Sectiunea I.1), respectiv numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile.
Raspunsurile la solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire vor fi publicate în SEAP, la Sectiunea ”Solicitari de clarificari/Intrebari/comunicari” din cadrul anuntului de participare simplificat. Autoritatea contractanta stabileste urmatoarul termen-limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: termenul limita este: 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare simplificat.


description: Tipul servicilor solicitate sunt precizate in caietul de sarcini.

title: „Servicii de consultanță pentru implementarea de parcuri fotovoltaice pe depozitele de zgura si cenușă aferente sucursalelor energetice și pe haldele din cadrul sucursalei miniere"

description:
Achizitia serviciului cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
Nota: Solicitarile de clarificari se vor face cu cel putin 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet o singura data in a  11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit.


description:
Din prospectarea pieței corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante a rezultat următoarea valoare estimată:
1. Antiseptic pentru dezinfecția igienică a mâinilor prin frecare 90 litri
2. Dezinfectant pentru suprafețe de tip pardoseli prin ștergere 90 litri
3. Dezinfectant rapid pentru suprafețe prin pulverizare 90 litri
VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ FĂRĂ TVA 9.000,00

title: Dezinfectant pentru mâini și suprafețe pentru dotarea și funcționarea Centrului de vaccinare împotriva COVID-19, înființat pe raza U.A.T. Orașul Otopeni


description: Executie lucrari aferente contractului „BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din Municipiul Bacău”, incluzând:— Extindere retea de alimentare cu apa pe o lungime L=20.189 m, 172 hidranti supraterani si 708 bransamente, 68 camine de vane,— Reabilitarea retelei de apa pe o lungime de L=53.753 m, 398 hidranti supraterani si 2954 bransamente, 241 camine de vane— Extinderea retelei de canalizare cu L= 11.117 m, 437 de racorduri si 255 camine de vizitare,— Reabilitarea retelei de canalizare cu L = 7.694 m, 533 de racorduri si 334 camine de vizitare,— Realizare 4 staţii de pompare apa uzata noi si a conductele de refulare aferente cu o lungime totala de 1.212 m,— Reabilitare statie pompare apa uzata Bacau si conducta de refulare aferenta statiei de pompare cu o lungime de 27 m,— 2 statii de pompare ape uzate existente propuse pentru retehnologizare prin prevederea echipamentelor de proces si de automatizare/SCADA.Contractul include:a) Lucrari de constructie;b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;c) Testare si punere in functiune;d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor – 29 luni.Se va avea in vedere ca executia lucrarilor, pentru reabilitarea retelelor de apa pe zonele mentionate mai jos, sa se realizeze in primele maximum 24 de luni:1.Cartier Serbanesti – 5.256,00 m;2.Zona C-lea Moldovei-Stefan cel Mare-9 Mai-B-dul Unirii – 5.177,00 m;3.Zona Oituz-Energiei-Garii – 3.538,00 m;4.C-lea Republicii – 5.268,00 m5.Alecu Russo-Stadionului-E.C.Pintea – 1.954,00 m;6.Spiru Haret-C-tin Musat – 1.291,00 m.Perioada de Garantie este de 36 luni.Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

title: BC-CL-01 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău

description: Executie lucrari aferente contractului „BC-CL-01 Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău”.Note:1. Numarul de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 19;2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificari/informaţii suplimentare:— 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minimum 34 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;— 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise cu minimum 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA

street: Strada Henri Coanda, Nr. 2


name: INSTITUTUL INIMII DE URGENTA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE"Niculae Stancioiu" Cluj-Napoca

title: ACHIZITIE MEDICAMENTE

description: Achizitie divese medicamente conform invitatiei de participare


name: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR.GAVRIL CURTEANU"

description: Default lot

title: Contract mat.sanitare

description: furnizare


name: Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4

description: Contract subsecvent nr. (4)/16669/26.02.2021 la acordul cadru nr. 93755/01.10.2020 avand ca obiect "Servicii de mentenanta, asistenta tehnica si dezvoltare software pentru programul informatic AvanTax", pentru o perioada de o luna, respectiv 01.03.2021-31.03.2021.

title: Contract subsecvent nr. (4)/16669/26.02.2021 la acordul cadru nr. 93755/01.10.2020 avand ca obiect "Servicii de mentenanta, asistenta tehnica si dezvoltare software pentru programul inf. AvanTax"