description: REGULADOR DE VOLTAJE

description: REGULADOR DE VOLTAJE

description: CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS), CARGADORES DE BATERIA, CONVERTIDORES DE CICLOS ELECTRICOS

name: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTRICOS CYSE S.A.

description: Por ser  el oferente  habilitado  que  cumplió  con  los  requisitos  exigidos  en  los  pliegos  publicados,  participó  y mejoró su oferta económica en la puja electrónica realizada y por  ser conveniente  a  los intereses de la institución

title: BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; CONVERTIDORES ESTATICOS; OTRAS BOBINAS DE INDUCTANCIA

description: REGULADOR DE VOLTAJE

description: REGULADOR DE VOLTAJE

title: SIE-CNELMLG-004-20-462114

answer: Protocolos DNP3.0 sobre TCP/IP LAN/WAN y la normativa IEC61850 ed1 y/o ed2 con sus protocolos MMS Y GOOSE. Protocolo de sincronización SNTP. Mínimo debe reportar a dos maestros al mismo tiempo y recibir mandos de dos maestros.

description: Estimados, en las especificaciones no se indica el protocolo de comunicación requerido

answer: El volumen de aceite debe ser menor o igual a 365 litros, y que garantice la cobertura de las partes activas internas con aceite dieléctrico.

description: Estimados, solicitamos que en el volumen de aceite se de un rango y no un valor especifico

answer: Ver Aclaratoria #1.

description: Estimados, considerando el comportamiento que tienen el aluminio y el cobre solicitamos que ambas bobinas sean de un solo material en especifico cobre que da mejores prestaciones para este tipo de aplicaciones.

answer: Ver Aclaratoria #1

description: Estimados, solicitamos que el material de las bobinas pueda ser de aluminio o de cobre y no se limite a una sola clase cada tipo de bobina

answer: Se aclara que la altura de instalación sobre el nivel del mar tiene que estar dentro del rango: 2500 y 3000 m.s.n.m.

description: Estimados, solicitamos acepten equipos que trabajen hasta 1000mts sobre el nivel del mar, dado que el área de concesión de CNEL Milagro no tiene áreas con alturas entre 2000 a 3000mts sobre el nivel del mar.

answer: Estimados el correo que publicó el proceso es eliana.villegas@cnel.gob.ec y el procedimiento que seguirá la Entidad Contratante es según lo indicado en el oficio circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C de fecha 17 de marzo de 2020, adicional a lo indicado en el Término de Referencia de manera obligatoria incluyó en el campo observaciones del pliego que las ofertas y convalidaciones se podrán recibir por los siguientes medios: física, courier correo regular o correo electrónico.

description: Estimados, dada la limitación en la movilidad para la entrega de ofertas solicitamos nos indiquelos correos y el procedimiento para la entrega de manera digital conforme a lo indicado en lacircular del SERCOP Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C del 17 de marzo de 2020.

answer: Se adjuntan las especificaciones técnicas en formato word

description: señores podrian ayudarnos con las especificaciones en excel o word

answer: Como se indica en el Estudio Técnico, deberán ser entregados e instalados 18 reguladores los mismos que será instalados en: Puerto Inca, Yaguachi, Taura, Naranjal, Milagro, y Virgen de Fátima.

name: MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE CIA. LTDA.

description: Estimados miembros de la comisión técnica por favor indicar cuantos reguladores deberán se entregados y los lugares donde serán instalados.

answer: Ver Aclaratoria #2.

description: El tiempo para la entrega de los reguladores es muy corto, por lo que solictamos aumentar a 240 dias

answer: Ver Aclaratoria #2.

description: Estimados, solicitamos ampliar el plazo de entrega del proyecto a 180 días, favor considerar que los equipos requeridos son de fabricación extranjera y tienen una implicación tecnológica que no permite ser entregados en el plazo solicitado en los pliegos ya que es demasiado ajustado.

answer: Estimados oferentes, la Entidad Contratante cumplirá con el procedimiento establecido en el oficio circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C de fecha 17 de marzo de 2020 así como también las disposiciones que emita el Ente Rector de la Contratación Pública SERCOP. Se adjunta oficio.

description: Estimados, solicitamos de manera cordial que la aceptación de la oferta electrónica según el Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013 no tenga como condición de que el procedimiento de entrega de ofertas estará vigente hasta el día que el Gobierno Nacional declare la terminación de la emergencia sanitaria, ya que si la emergencia sanitaria es terminada un día o dos días antes de la fecha prevista para la presentación de la oferta implicaría inconvenientes a los oferentes que han trabajado su oferta con base al procedimiento mencionado permitido ya que el tiempo no sería suficiente para elaborar una oferta física y entregarlas en sus oficinas como seria normalmente.

answer: El oferente adjudicado deberá presentar previa a la suscripción del  contrato, el certificado de Pruebas y Conformidad avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, conforme lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad.

description: Estimados, favor su ayuda confirmando si el certificado SAE debe ser presentado en la oferta, o solo será presentado por el oferente adjudicado? Según la ley de contratación una vez que el oferente se encuentra adjudicado tiene 15 días para proceder con la firma del contrato, si al oferente adjudicado le niegan la solicitud de certificado SAE o no le alcanza el tiempo para emitirlo, no podrá firmar contrato? puede ser declarado adjudicatario fallido?

answer: El volumen de aceite debe ser menor o igual a 365 litros, y que garantice la cobertura de las partes activas internas con aceite dieléctrico.

description: Estimados, en el punto 32 de las especificaciones técnicas, favor confirmar que el volumen de aceite en litros es el máximo permitido, ya que este volumen depende de las características de fabricación de cada marca de reguladores. Confirmar que se acepta un equipo con un volumen de aceite menor a 365 litros lo cual es mejor.

answer: 10 personas asistirán a la inducción y se confirma que la contratante tiene sala de capacitaciones.

description: Estimados, favor confirmar el número de personas que asistirán a la inducción solicitada, adicional confirmar si la contratante dispondrá del lugar para la capacitación.

answer: Se aceptará suministro de seccionadores de 69kV motorizados tipo estación, debido a que corresponde a lo indicado en la experiencia general solicita en los términos de referencia.

description: Estimados, favor confirmar que para el cumplimiento de la experiencia general se acepta el suministro de seccionadores de 69kV motorizados tipo estación, considerar que es un equipo de protección que se instala en el inicio y final de una línea de alta tensión.

answer: Se requiere que en caso de montaje o configuración trifásica, deberán  establecer comunicación con los tres controles, mas no tomarlo como una opción.

description: Estimados, se encuentran requiriendo Reguladores Monofasicos, por lo tanto requerimos que en la opción del control se deje como opcional la solicitud de comunicación con los otros 2 controles en caso de montaje trifasico.

answer: Se aceptará que el año de fabricación sea mayor o igual a 2019.

description: Por favor confirmar el año de fabricación de los equipos, ya que en las especificaciones técnicas indican que se acepta 2019.

answer: Protocolos DNP3.0 sobre TCP/IP LAN/WAN y la normativa IEC61850 ed1 y/o ed2 con sus protocolos MMS Y GOOSE. Protocolo de sincronización SNTP. Mínimo debe reportar a dos maestros al mismo tiempo y recibir mandos de dos maestros.

description: Por favor confirmar que se acepta como protocolo de comunicación DNP3.0. En el formulario de especificaciones se encuentra en blanco este requerimiento

answer: El oferente adjudicado deberá presentar previa a la suscripción del  contrato, el certificado de Pruebas y Conformidad avalados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, conforme lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad.

description: Por favor confirmar si es posible entregar el certificado SAE luego de la firma del contrato.

answer: Ver Aclaratoria #2.

description: Por favor ampliar el plazo del proyecto a 180 días, los 120 días publicados es muy corto para este tipo de equipos

answer: El oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C de fecha 17 de marzo del 2020, el SERCOP emite directrices para la entrega de ofertas, entre ellos establece que las ofertas y convalidaciones se podrán recibir por los siguientes medios: física, courier correo regular o correo electrónico. Además deberá indicar en el pliego el correo institucional en el cual se recibirá las ofertas y convalidaciones, para este proceso el funcionario que publicó corresponde al correo eliana.villegas@cnel.gob.ec

description: Por favor confirmar el correo o los correos de las personas encargadas a donde se deben enviar las ofertas electrónicas

answer: Ver Aclaratoria #2.

description: Señores Comisión Técnica favor solicitamos ampliar el plazo a 240 días, ya que los equipos son de fabricación e importación  y el tiempo mínimo requerido son 240 días.Gracias

answer: Ver Aclaratoria #3.

description: Debido a que los equipos son de  fabricación y de origen Americano y la Norma de fabricación solicitada es ANSI IEEE std. C57.15-2009 Norma Americana, solicitar protección  NEMA mínimo NEMA 3.

answer: Ver Aclaratoria #4.

description: Solictamos favor confirmar si los trabajos se realizarán en líneas desenergizadas, confirmar que los cortes de servicios serán  realizados por CNEL, FAVOR CONFIRMAR la duración de  corte de energía para realizar los trabajos será de 8 horas y en que horario.

answer: Protocolos DNP3.0 sobre TCP/IP LAN/WAN y la normativa IEC61850 ed1 y/o ed2 con sus protocolos MMS Y GOOSE. Protocolo de sincronización SNTP. Mínimo debe reportar a dos maestros al mismo tiempo y recibir mandos de dos maestros.

name: INDUSTRIAS ELECTRICAS RYMEL ECUADOR IERE S.A.

description: Estimados señores agradeceríamos se dignen aclararnos, sobre el ítem 67 de las especificaciones técnicas, el cual hace referencia al protocolo de comunicaciones, pero no da ninguna especificación al respecto.

answer: Ver Aclaratoria #3.

description: A fin de evitar la condensación de la caja en función de alta humedad y del sobre calentamiento del conjunto, solicitamos que acepten cajas de control que cumpla con el grado de protección el IP54. La caja necesita de un medio para intercambiar calor con el ambiente.

answer: Ver Aclaratoria #2.

description: Debido a la coyuntura mundial de la pandemia del covid, solicitamos amablemente, extender el plazao de entrega de los equipos a 240 dias

answer: Se aclara que el nivel de aislamiento tiene que ser 110kV interno y 150kV externo tal como se indica en el ítem 22 de las especificaciones técnicas.

description: Solicitamos se acepte que los equipos tengan un BIL interno de 95kV, que es suficiente para equipos que trabajen hasta 1000 nsnm, y que el bil esterno Aisladores sea 110kV

answer: Se aclara que la clase de precisión del control tiene que ser 0,5% tal como se indica en el ítem 60 de las especificaciones técnicas.

description: Sobre el numeral 60 de la taba de datos tecnicos, se requiere una precision de 0.5%, debido a que el regulador no es es un equipo de medicion, solicitamos que se acepte una precion de 1%?

answer: Se aclara que la altura de instalación sobre el nivel del mar tiene que estar dentro del rango: 2500 y 3000 m.s.n.m.

description: Sobre el numeral 8, altura de instalacion solicitamos se acepta hasta 1000 nsnm en lugar de 3000 nsnm, esto hace que el precio del equipo se incremente sin necesidad

answer: Aclaratoria #1: Se aclara que la bobina paralelo debe ser de cobre y la bobina serie debe ser de aluminio y además, se aceptarán que ambas bobinas paralelo y serie sean de cobre.

description: ACLARACION

answer: Aclaratoria #2: El plazo contractual será ampliado a 180 días.

description: ACLARACION

answer: Aclaratoria #3: Se aclara que para la protección del tablero de control se requiere IP65 Protección total contra el polvo, y protección contra chorros de agua de baja potencia con boquilla de 6.3 mm desde todas las direcciones.

description: ACLARACION

answer: Aclaratoria #4: Se realizarán cortes programados de máximo 3 horas de duración, y el horario se apegará a la misma programación.

description: ACLARACION

answer: Aclaratoria #5: Para todos los oferentes participantes se aclara que la Experiencia General y Especifica deberá ser de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Resolución RE-SERCOP-0000077-2017, del 12 de mayo del 2017, el cual en su parte pertinente establece: ?... no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos para acreditar la experiencia general o especifica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia...?.

description: ACLARACION

answer: Estimados Señores,Adjuntamos la convalidación de acuerdo a los requerimientos solicitados por la comisión técnica.Saludos

description: -En referencia  al Certificado presentado dentro de la experiencia  del personal técnico Sr.  ING. MARCOS PACHECO HURTADO como ?CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, PROVISIÓN DE MATERIALES, EQUIPAMIENTO, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN A 230/138/69 kV Y AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES LOTE 3: SISTEMA DE TRANSMISIÓN DURÁN?, adjuntar el contrato y Acta de entrega Recepción Definitiva, en donde se evidencie los rubros.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas en el ítem 76 ?Tablero de protección para el control IP65?, indicar en que numero de página de su oferta se detalla lo solicitado.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas en el ítem 60 ?Clase de precisión de Control?, indicar en que numero de página de su oferta se detalla el cumplimiento del porcentaje solicitado 0,5%.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas desde el ítem 16 hasta el 21 ?Perdidas de potencia?  indicar en que pági

answer: Estimados CNELMLG, se adjunta el oficio EST_DOC_2020_0009, con la finalidad de solventar su solicitud de convalidación. Gracias

description: -En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas en el ítem 60 ?Clase de precisión de Control?, indicar en que numero de página de su oferta se detalla el cumplimiento del porcentaje solicitado 0,5%.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas en el ítem 76 ?Tablero de protección para el control IP65?, indicar en que numero de página de su oferta se detalla lo solicitado.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas desde el ítem 16 hasta el 21 ?Perdidas de potencia?  indicar en que páginas de su oferta se encuentra cada ítem.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas ?Protocolo de Comunicación IEC 61850?,  indicar en que numero de página de su oferta se detalla lo solicitado.

answer: Estimados, por la presente me permito convalidar lo solicitado.

description: -En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas en el ítem 60 ?Clase de precisión de Control?, indicar en que numero de página de su oferta se detalla.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas desde el ítem 16 hasta el 21 ?Perdidas de potencia? indicar en que páginas de su oferta se encuentra cada ítem.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas ?Protocolo de Comunicación IEC 61850?,  indicar en que numero de página de su oferta se detalla lo solicitado.

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO Y SE ENVIARÁ EL RESTO DE DCTOS AL CORREO, GRACIAS

answer: Estimada Comision Tecnica, adjunto carta de convalidación

answer: Buenas tardes adjunto convalidación solicitada de Entelfo Cía.Ltda.

name: ENERGIA TELECOMUNICACIONES FIBRA OPTICA ENTELFO CIA LTDA.

description: -En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas en el ítem 60 ?Clase de precisión de Control?, indicar en que numero de página de su oferta se detalla el cumplimiento del porcentaje solicitado 0,5%.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas en el ítem 76 ?Tablero de protección para el control IP65?, indicar en que numero de página de su oferta se detalla lo solicitado.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas desde el ítem 16 hasta el 21 ?Perdidas de potencia?  indicar en que páginas de su oferta se encuentra cada ítem.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas ?Protocolos de Comunicación IEC 61850 y DNP3.0?,  indicar en que numero de página de su oferta se detalla lo solicitado.

name: SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS LEYMARTIZ S.A.

description: -En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas en el ítem 76 ?Tablero de protección para el control IP65?, indicar en que numero de página de su oferta se detalla lo solicitado.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas en el ítem 60 ?Clase de precisión de Control?, indicar en que numero de página de su oferta se detalla el cumplimiento del porcentaje solicitado 0,5%.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas desde el ítem 16 hasta el 21 ?Perdidas de potencia?  indicar en que páginas de su oferta se encuentra cada ítem.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas ?Protocolo de Comunicación IEC 61850?,  indicar en que numero de página de su oferta se detalla lo solicitado.

answer: Se adjunta convalidacion solicitada

description: -En referencia al certificado emitido como ?VENDEDOR AUTORIZADO? por parte de la compañía INPROEL S.A, adjuntar el Certificado de Distribuidor autorizado de Reguladores de Voltaje por parte del fabricante EATON Cooper Power System a la compañía INPROEL S.A.-En referencia a la Experiencia Especifica que hace mención en el formulario como ?Suministro de Reguladores de Media Tensión monofásicos?, adjuntar contrato, Certificado y/o Acta de entrega de Recepción Definitiva.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas en el ítem 60 ?Clase de precisión de Control?,  demuestre el cumplimiento del porcentaje solicitado 0,5%.

description: -En referencia al certificado emitido como ?VENDEDOR AUTORIZADO? por parte de la compañía INPROEL S.A, adjuntar el Certificado de Distribuidor autorizado de Reguladores de Voltaje por parte del fabricante  EATON Cooper Power System a la compañía INPROEL S.A.-En referencia al cronograma presentado en su oferta indica el plazo de ejecución 120 días y en el plazo de ejecución de oferta indica 180 días, ratificar o rectificar el plazo de ejecución en el cronograma.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas en el ítem 60 ?Clase de precisión de Control?,  demuestre el cumplimiento del porcentaje solicitado 0,5%.-En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas desde el ítem 16 hasta el 21 ?Perdidas de potencia?  indicar en que páginas de su oferta se encuentra cada ítem.

description: MLG MNTTO ADQUISICION REGULADORES DE TENSION MONOFASICOS PARA MANTENIMINETO DEL SISTEMA GD

RIVAS SANCHEZ OSCAR EDUARDO

streetAddress: ELOY ALFARO  S/N ARENILLAS, CABECERA CANTONAL

legalName: RIVAS SANCHEZ OSCAR EDUARDO

locality: SANTA ROSA

streetAddress: CUENCA VEGA DAVILA JUNTO AL HOTEL SANTA ROSA S/N SANTA ROSA

region: ESMERALDAS

locality: ESMERALDAS

streetAddress: RIO CAYAPAS RIO TABIAZO  ESMERALDAS

ALEMINSA S.A.

legalName: ALEMINSA S.A.

PROENERGY S.A.

streetAddress: .  SOLAR 1 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: PROENERGY S.A.

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: AV. GENERAL ENRIQUEZ CALLE TANICUCHE - LAS ACACIAS 8 SANGOLQUI

SERVICONSTRUELECT S.A.

streetAddress: 25 TARQUI

legalName: SERVICONSTRUELECT S.A.

CARRILLO DELGADO JHONNY DANIEL

locality: MONTECRISTI

streetAddress: AV. FRANCISCO CUADROS SUCRE Y 9 DE JULIO S/N ANIBAL SAN ANDRES

legalName: CARRILLO DELGADO JHONNY DANIEL

QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: INDANZA AV. DE LA PRENSA 140 SANTA BARBARA

legalName: QUEMCO CIA. LTDA.

JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

streetAddress: RIO PALORA AV. AMAZONAS OE3-33 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

ELSYSTEC S.A.

streetAddress: VASCO DE CONTRERAS AV. MAÑOSCA N35-251 BENALCAZAR

legalName: ELSYSTEC S.A.

streetAddress: MERCURIO Y PROGRESO SAN PATRICIO S/N CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Unidad

scheme: SERCOP

description: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

scheme: CPC

description: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

description: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

currency: USD

description: Por ser el oferente habilitado que cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos publicados, participó y mejoró su oferta económica en la sesión de negociación realizada, y por ser conveniente a los intereses de la institución

title: TRANSFORMADORES ELECTRICOS

description: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

description: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

description: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

title: SIE-CNELMLG-006-20-462114

status: complete

answer: Se acepta solicitud de transformadores de aislamiento solido –resina epoxy cicloalifático hidrofóbico, en lugar de porcelana.

description: Estimados, con relacion a los datos tecnicos, numeral 4.1, solicitamos que se acepten transformadore de aislamiento solido - resian en lugar de porcelana, los equipo de porcelna aislados en aceite son poco utilizados en media dia tension, requieren mantenimiento, favor aceptar que el ailamento sea seco - resina

answer: Se acepta que el aislamiento sea sólido-resina epoxy cicloalifático hidrofóbico, en lugar de porcelana..El numeral 4,7 quedaría como opcional.

description: Con respecto al numeral 4.7 de las especificacines, aceptar que el aislamiento sea solido como alternativa y asi se evita el tema de mantenimiento, y este numeral seria opcional?

answer: ?Considerar el COMUNICADO publicado en la página de CNEL EP, ingresando a la dirección www.cnelep.gob.ec, que indica: Se comunica a los oferentes interesados en participar en procesos de contratación pública de CNEL EP, que de conformidad con lo dispuesto por el SERCOP, mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013 C todos los oferentes podrán presentar sus ofertas y convalidaciones de errores por los siguientes medios: física, Courier correo regular o correcto electrónico enviando al funcionario encargado del proceso. Además, deberán considerar todas las directrices indicadas en la antes señalada circular. Para los proveedores que remitan sus ofertas electrónicamente, en el caso de exceder el tamaño de capacidad de envío, deberán remitirse por el siguiente canal digital: www.wetransfer.com. El siguiente procedimiento de entrega de ofertas estará vigente hasta el día que el Gobierno Nacional declare la terminación de la emergencia sanitaria?. De lo expuesto, las ofertas ele

description: Confirmar si las ofertas pueden ser presentadas en forma digital y a que correo deben ser enviadas?

answer: Afirmativo, sólo suministro de transformadores de corriente

description: Favor aclarar el alcande del proceso, que es solo suministro de los transformadores de corriente?

answer: Se están requiriendo 20 unidades.

description: Estimado Señores, favor publicar la cantidad de Transformadores de Corriente que se están requiriendo ?

answer: La  norma  CEI  60044-1  enidioma inglés  significa  IEC  60044-1,  la  misma  que  ha  sido reemplazada/actualizadapor  la  IEC  61869-2.  Por  lo  tanto  se  aceptará  la  norma IEC 61869-2o sus similares ANSI

description: Estimado señores, favor aceptar reporte de pruebas similares a las IEC para el caso tipo y rutina.

answer: La   norma   CEI   60044-1   en   inglés   significa   IEC   60044-1,   la   misma   que   ha   sido reeemplazadapor  la  IEC  61869-2,  por  lo  tanto  en  el  numeral  5.1,  regirá,  la  norma  IEC 61869-2 o sus similares ANSI

description: Estimados señores, para los literales a,b,c,d,f,g,h del item 5.1 favor aceptar pruebas similares a la IEC.

answer: Se acepta el aislamiento en resina epoxy cicloalifático hidrofóbico.

description: Estimados señores, favor aceptar material de aislamiento en resisna epoxica o silicon,o polimero con lo cual el mantenimiento se reduce al mínimo.

answer: Estimado  oferente se aceptaráque elmaterial  de  los  bushings  sea epoxy  cicloalifático hidrofóbico, por favor enviar las hojas de pruebas.

description: Estimados señores, favor aceptar que los bushings sen de materiales de resina epoxica, polímero o silicon.

answer: Estimado  oferente  a  continuación  se presenta el  detalle de  las  dimensiones  de  los equipos  requeridos,  cabe  indicar  que  estas  dimensiones  son  aproximadas  y  queda  a  su consideración  un  aumento  o  disminución  de  las  mismas  pero  afín  a  ser  instaladas  en estructuras como la que se detalla en el anexo a la presente.Además, contemplar que el arreglo de agujeros en sus bases será apto para instalar los transformadores, en función de  las  distancias constructivas más  comunes  en  estructuras  castillos  de  13,8KV  en subestación.

description: Estimados señores, favor subir las dimensiones y diseños de las bases donde serán instalados los equipos, para el respectivo diseño de los soportes de los transformadores de corriente, como de los agujeros donde se empernan, esto para revisar bien los costos para el proyecto.

answer: Estimado oferente, siguiendo el contexto de su pregunta para despejar esta duda, se ha discernido que las especificaciones mandatorias, en función de la tabla 2 de la IEEE Std. C57.13-2016, serán:?Máximo voltaje del sistema: 15,5 Kv RMS.?BIL: 110 Kv pico.

description: Estimado revisa y/o corregir los numerales3.11 Rigidez dieléctrica a onda de impulso de 1.2/50 s, el valor correcto requerido deberia ser 125 kV rms en lugar de 50 kVp3.12 Rigidez dielectrica a frecuencia industrial, un minuto, el valor correcto requerido deberia ser 50KV rms, en lugar de 125 kVFavor revisar

answer: Estimado  oferente  se  acepta  su  sugerencia  de  entrega  de  los  bienes  solicitados  por  un plazo de 150 días. En vista por las restricciones de movilidad provocadas por las medidas de prevención y cuidado ante la enfermedad del COVID-19.

description: Debido a la pandemia mundial, los tiempos de entrega no son los mismos que antes, las fabricas tardan mas por problemas de la cadenas de suministros de partes y piezas, por solicitamos que el plazo de entrega sea de 150 dias.

answer: Estimado   oferente   se   acepta   su   sugerencia   que   los   transformadores   tengan   un aislamiento tipo seco-epoxy cicloalifático hidrofóbico

description: Agradeceríamos se dignen aclararnos si pueden ser aceptados los transformadores en aislamiento tipo seco, pues la mayoría de fabricantes de estos equipos producen con el aislamiento de resina cicloalifática por las bondades y ventajas que presenta con relación al aislante en aceite, además del espacio reducido que requieren para su instalación pudiendo montarse con facilidad en sitios de altura, que facilita la colocación en postes y/o pórticos de subestaciones.

answer: Estimado  oferente  se  acepta  su  sugerencia  de entrega  de  los  bienes  solicitados  por  un plazo de 150 días. En vista por las restricciones de movilidad provocadas por las medidas de prevención y cuidado ante la enfermedad del COVID-19.

description: Debido a que los tiempos de entrega de los fabricantes en todo el mundo se han extendido por la pandemia que tambien afecta a la cadena productiva, se solicita que el tiempo de entrega de los transformadores se extienda a 150 días.

answer: Estimado   oferente   se   acepta   su   sugerencia   que   los   transformadores   tengan   un aislamiento tipo seco, que puede ser de resina epóxicade alta calidad.

description: CONSIDERANDO QUE: 1. Los bienes trabajaran en la costa, 2. Gran parte de los transformadores solicitados es metalico y estará expuesto al medio oxidativo de la costa, 3. La resina epoxica de alta calidad tiene gran resistencia a ambientes oxidativos, 4. CNELMLG solicita aislamiento de aceite lo cual complica inmensamente el mantenimiento y merma la capacidad operativa de CNELMLG, 5. En el mercado existe ya equipos de mejores bondades y mayor vida util, los de aislamiento sólido de resina epoxica de alta calidad, 6. Estudios demuestran que los transformadores de aislamiento en aceite con cuerpo de porcelana son muy propensos a ser afectados durante movimientos sismicos por su fragil constitucion 7. Existen antecedentes donde se solicitan ya mejores tecnologias Ej. SIE-CNEMAN-009-20, SIE-CNELLRS-013-19, etc. SE SOLICITA QUE: Acepten ofertar transformadores con aislamiento seco de resina epoxica de alta calidad por ser de mejor tecnología.

answer: La  norma  que  regirá  sobre  las  pruebas  de  rutina  para  con  los  transformadores  de corriente es IEC 61869-2 o sus similares ANSI. Además de la IEEE Std. C57.13-2016

description: Favor solicitar certificados de norma avalados para garantizar la calidad de productos

name: DISEÑOS TELEFONICOS Y ELECTRICOS DITELEL S.A.

description: MLG  MNTTO ADQUISICION TRANSFORMADOR  DE CORRIENTE MEDIO VOLTAJE PARA MANTENIMINETO DEL SISTEMA– GD

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

scheme: EC-RUC

ALEMINSA S.A.

roles: supplier tenderer

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

SILVATECH S.A.

streetAddress: JOSE VICENTE TRUJILLO BOGOTA 413 XIMENA

legalName: SILVATECH S.A.

streetAddress: SOLAR 20 TARQUI

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

HIGH VOLTAGE S.A. HI - VOLT

streetAddress: AV NUMA POMPILIO LLONA SECTOR PUERTO SANTA ANA S/N TARQUI

legalName: HIGH VOLTAGE S.A. HI - VOLT

SMARENSOL S. A.

legalName: SMARENSOL S. A.

region: PICHINCHA

legalName: INDUSTRIAS ELECTRICAS RYMEL ECUADOR IERE S.A.

HIDALCOM S.A.

locality: QUITO

streetAddress: TAMAYO WILSON N24-14 LA FLORESTA

legalName: HIDALCOM S.A.

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES PARA REDES DE DISTRIBUCION

description: Por ser el oferente habilitado que cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos publicados, participó y mejoró su oferta económica en la puja electrónica realizada y por ser conveniente a los intereses de la institución

title: PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC

description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES PARA REDES DE DISTRIBUCION

title: SIE-CNELMLG-007-20-462114

answer: Se adjuntan el archivo

description: Estimados señores, por favor ayudenos con el listado de cantidades de los materiales que requieren por ítem Muchas gracias,

answer: En los nuevos modelos y formatos de documentos precontractuales, existe un solo formulario que recoge o contiene la información que antes estaba prevista en un sinnúmero de formularios. En consecuencia, la firma debe de ir en el último formulario de la oferta y en caso de los formularios actualizados por el SERCOP deben de constar en cada uno de ellos, documentos que se encuentran disponibles en el portal institucional del SERCOP, para este caso el formulario 1.1. Carta de Presentación y Compromiso y el 1.3 Datos de los Accionistas.

name: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

description: Saludos cordiales.Estimados Sres. solicitamos por favor aclarar si la firma electronica tiene que iren toda la oferta o solo al inicio o al final de la oferta. Por la atencion gracias.

answer: Solamente se aceptará el tipo de conector descrito en el ?Ítem 1.- Estribo de aleación Cu – Sn, para derivación 1/0 – 4/0 Conector compresión H?, mismo que cuenta con dos gráficos del estribo y conector requerido que se adjunta.

description: Estimados buenas tardes, favor indicar para el item 1 conector tipo estribo existe otros modelos aparte del tipo H, favor aceptar otro tipo es decir tipo cuña, tipo manguito, adicional subir una foto de referencia o el mas adecuado para ustedes gracias.

answer: Estimados en el campo observaciones del Término de Referencia y pliego publicado, se incluyó lo siguiente:  ?Se comunica a los oferentes interesados en participar en procesos de contratación pública de CNEL EP, que de conformidad con lo dispuesto por el SERCOP, mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013 C todos los oferentes podrán presentar sus ofertas y convalidaciones de errores por los siguientes medios:  física, Courier correo regular o correcto electrónico enviando al funcionario encargado del proceso. Además, deberán considerar todas las directrices indicadas en la antes señalada circular. Para los proveedores que remitan sus ofertas electrónicamente, en el caso de exceder el tamaño de capacidad de envío, deberán remitirse por el siguiente canal digital: www.wetransfer.com. El siguiente procedimiento de entrega de ofertas estará vigente hasta el día que el Gobierno Nacional declare la terminación de la emergencia sanitaria?. Favor revisar acta

description: Saludos cordiales señores, solicitamos que por favor habiliten la entrega de ofertas físicas conforme al Numeral 1 del oficio circular SERCOPP-SERCOP-2020-0013-C de fecha 17 de marzo de 2020. Gracias.

answer: Estimados en el campo observaciones del Término de Referencia y pliego publicado, se incluyó lo siguiente:  ?Se comunica a los oferentes interesados en participar en procesos de contratación pública de CNEL EP, que de conformidad con lo dispuesto por el SERCOP, mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013 C todos los oferentes podrán presentar sus ofertas y convalidaciones de errores por los siguientes medios:  física, Courier correo regular o correcto electrónico enviando al funcionario encargado del proceso. Además, deberán considerar todas las directrices indicadas en la antes señalada circular. Para los proveedores que remitan sus ofertas electrónicamente, en el caso de exceder el tamaño de capacidad de envío, deberán remitirse por el siguiente canal digital: www.wetransfer.com. El siguiente procedimiento de entrega de ofertas estará vigente hasta el día que el Gobierno Nacional declare la terminación de la emergencia sanitaria?.Favor revisar Acta.

description: Estimados, solicitamos de la manera mas comedida se mantenga la opcion de de entregar deforma digital las ofertas, ya que algunos proveedores seguimos realizando TELETRABAJO.Gracias

answer: Estimados el Funcionario encargado del proceso: sandra.solorzano@cnel.gob.ec, en cumplimiento a lo dispuesto en el oficio circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C de fecha 17 de marzo de 2020, FAVOR REVISAR ACTA DONDE SE INSTRUYE EL MEDIO DIGITAL DE REMITIR LA OFERTA ELECTRONICA.

description: Por favor indicar a que correo hay que enviar oferta digital. Gracias

name: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE HERRAJES ELECTRICOS FADHELEC CIA.LTDA

description: MLG MNTTO ADQUISICIÓN DE HERRAJES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GD

ENDERICA BENAVIDES LUIS ARTURO

locality: EL TRIUNFO

streetAddress: SAN EDUARDO Y S/N EL TRIUNFO, CABECERA CANTONAL

legalName: ENDERICA BENAVIDES LUIS ARTURO

ECU3 ECUADOR S A

region: EL ORO

locality: HUAQUILLAS

streetAddress: 10 DE AGOSTO CARCHI S/N HUAQUILLAS, CABECERA CANTONAL

legalName: ECU3 ECUADOR S A

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

LUNA PORTERO LUCY LILIAN

streetAddress: PASAJE E14B AV. DE LOS NARANJOS N44-87 EL BATAN

legalName: LUNA PORTERO LUCY LILIAN

VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO

streetAddress: DE LOS ACEITUNOS ELOY ALFARO E5-90 CARCELEN

legalName: VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: AV. SIMON BOLIVAR  115 LLANO CHICO

title: Subasta


description: MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN PENICILINAS O SUS DERIVADOS, CON UNA ESTRUCTURA DE ACIDO PENICILANICO, O ESTREPTOMICINAS O SUS DERIVADOS, PRESENTADOS EN DOSIS MEDIDAS O ENVASES PARA LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR: AMOXILINA (GRUNAMOX, SERVAMOX, OXIPEN, A

description: Por ser el oferente habilitado que cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos publicados, participó y mejoró su oferta económica en la negociación realizada, y por ser conveniente a los intereses de la institución

title: MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS

title: SIE-CNELMLG-008-20-462114

description: MLG ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO RSC

BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO

streetAddress: AV. MANUEL CORDOVA GALARZA  S/N SAN ANTONIO

legalName: BRITO GOMEZ GUIDO ALEJANDRO

title: Subasta


description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

description: Por ser el oferente habilitado que cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos publicados, participó y mejoró su oferta económica en la puja electrónica realizada, y por ser conveniente a los intereses de la institución

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

title: SIE-CNELMLG-010-20-462114

answer: Es menester puntualizar que no se han usado marcas ni modelos de materiales para desarrollar las especificaciones técnicas dentro del presente proceso. Se utilizaron las especificaciones técnicas homologadas que se dispone por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MEER. No obstante, en los casos que no se dispone de homologación, se desarrollaron especificaciones técnicas generales con imágenes de los materiales. Todas las especificaciones técnicas fueron cargadas como anexo dentro de los pliegos.

name: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S. A SINAESA

description: Cuál es la marca y modelo que se utilizaron como REFERENCIA para estas especificaciones? Podrían subir diagramas o imágenes referenciales de los equipos requeridos?

answer: Debido a la actual situación que atraviesa el país, como consecuencia de la emergencia sanitaria, se amplía el plazo a 180 días y el valor que se entregará en calidad de anticipo será de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y pliegos del 40% del valor del contrato sin IVA.

description: estos bienes son de fabricación, muy difícilmente se encuentran en stock ...... rogamos de la manera más encarecida y considerando la iliquidez que viene adoleciendo la economía de todos ecuatorianos debido principalmente a la falta o demora de pagos en casi la totalidad de entidades públicas del país, rogamos considerar una anticipo del 70% y ampliar el plazo 150 días.

answer: Debido a la actual situación que atraviesa el país, como consecuencia de la emergencia sanitaria, se amplía el plazo a 180 días y el valor que se entregará en calidad de anticipo será de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y pliegos del 40% del valor del contrato sin IVA.

description: La situación económica del país es difícil y el Ministerio de Finanzas tiene retrasado desde hace varios meses atrás  muchas transferencias y vuestra Entidad nunca realiza pagos a tiempo. Además de ser un bien importado rogamos considerar  un anticipo de al menos un 70% para una mayor participación de oferentes en este proceso.

answer: Debido a la actual situación que atraviesa el país, como consecuencia de la emergencia sanitaria, se amplía el plazo a 180 días.

description: Estos son bienes de importación, rogamos ampliar el plazo a 90 días a menos que ya se tenga un proveedor preparado y  pre-seleccionado.

answer: Debido a la actual situación que atraviesa el país, como consecuencia de la emergencia sanitaria, se amplía el plazo a 180 días.

description: Estos son bienes de importación, rogamos ampliar el plazo a 150 días a menos que ya se tenga un proveedor preparado y  pre-seleccionado.

answer: En los pliegos y términos de referencia en la sección ?Obligaciones adicionales del contratista:?, se indica que: ?Certificado de conformidad acreditado por SAE: El oferente adjudicado deberá presentar previa a la suscripción del contrato, el certificado de Calidad, Pruebas y Conformidad avalados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, conforme lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad.?

description: el actual estadp de emergencia impide que las entidades sean publicas o privadas laboren con normalidad, no creemos que el SAE otorgue los documentos a tiempo. solicitamos que los certificados de conformidad otorgados por el SAE sean presentados previo a la firma del contrato

answer: Los documentos del Sistema de Acreditación de SAE son elaborados bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO/IEC 17011:2017 y los documentos mandatorios del IAAC, IAF e ILAC., y de acuerdo al termino de referencia y pliego en donde se indica ?Certificado de conformidad acreditado por SAE: El oferente adjudicado deberá presentar previa a la suscripción del contrato, el certificado de Calidad, Pruebas y Conformidad avalados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, conforme lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad.? el Certificado de Calidad que refiere es a la Norma Calidad ISO.

description: confirmar si el certificado de conformidad se refiere a los otorgados bajo criterio ISO

answer: Debido a la actual situación que atraviesa el país, como consecuencia de la emergencia sanitaria, se amplía el plazo a 180 días y el valor que se entregará en calidad de anticipo será de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y pliegos del 40% del valor del contrato sin IVA.

description: por favor aumentar el % del anticipo siquiera a 60%, todos estamos complicados con el recurso financiero

answer: Las GRAPAS TERMINAL APERNADAS TIPO PISTOLA Items No. 4, 5 y 6 deberán ser de 2 pernos por su facilidad técnica al momento de su instalación, según lo aclarado en el punto No. 2 de la presente acta.

description: para el caso de las grapas pistola, por favor confirmar cual especificacion valida: la del TDR que dice de 2 pernos, o la ficha tecnica que dice 4 pernos

answer: La Grapa Tipo Pistola deberá incluir todos sus accesorios de sujeción 2 pernos tipo U, arandelas, tuercas, pasador, y cualquier otro necesario para su óptimo funcionamiento e instalación. No se aceptarán grapas incompletas. Ver Aclaración 4

description: señores para las grapas tipo pistola, confirmar lo siguientematerial de la herrajeriapernos, arandelas, tuercas, pasadorresistencia a la traccion, cuantas librasdebe incluir adaptador socket, clevis, etc?confirmar rango especifico para ACSR, AAC, ACAR

answer: En los nuevos modelos y formatos de documentos precontractuales, existe un solo formulario que recoge o contiene la información que antes estaba prevista en un sinnúmero de formularios. En consecuencia, la firma debe de ir en el último formulario de la oferta y en caso de los formularios actualizados por el SERCOP deben de constar en cada uno de ellos, documentos que se encuentran disponibles en el portal institucional del SERCOP, para este caso el formulario 1.1. Carta de Presentación y Compromiso y el 1.3 Datos de los Accionistas.

description: Saludos cordiales.Estimados Sres. solicitamos por favor aclarar si la firma electronica tiene queir en toda la oferta o solo al inicio o al final de la oferta. Por la atencion gracias.

answer: Si, corresponden a CONECTOR DE ALEACIÒN DE AL, DE COMPRESIÒN TIPO "H", Ver aclaración 3

description: Saludos cordiales Estimados por favor adjuntar especificaciones tecnicas de los items 12-13-14 CONECTOR DE ALEACIÒN DE AL, DE COMPRESIÒN TIPO "H"

answer: Se revisaron las especificaciones y se ha verificado que el largo del barril del terminal de rango más pequeño es de 42,6 mm o 4,26 cm hasta llegar al terminal de rango más grande cuyo largo del barril es de 57.15 mm o 5.715 cm, evidenciándose que no se encuentran sobredimensionados. No obstante, atendiendo su requerimiento se aceptará una tolerancia en el largo del barril de +/- 10%. Ver aclaración 5.

description: Estimados favor verificar las dimensiones de los items 15 al 19 porque el largo del barril es superior a las características que normalmente manejan los fabricantes.

answer: Debido a la actual situación que atraviesa el país, como consecuencia de la emergencia sanitaria, se amplía el plazo a 180 días.

description: Estimados, solicitamos que por el tema de emergencia y los sobrecostos que implican los embarques en estos tiempos se amplié el plazo a mínimo 180 días.

answer: Tanto en el TDR como en el pliego publicado, se consideró lo siguiente:?Considerar el COMUNICADO publicado en la página de CNEL EP, ingresando a la dirección www.cnelep.gob.ec, que indica: Se comunica a los oferentes interesados en participar en procesos de contratación pública de CNEL EP, que de conformidad con lo dispuesto por el SERCOP, mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013 C todos los oferentes podrán presentar sus ofertas y convalidaciones de errores por los siguientes medios: física, Courier correo regular o correcto electrónico enviando al funcionario encargado del proceso. Además, deberán considerar todas las directrices indicadas en la antes señalada circular. Para los proveedores que remitan sus ofertas electrónicamente, en el caso de exceder el tamaño de capacidad de envío, deberán remitirse por el siguiente canal digital: www.wetransfer.com. El siguiente procedimiento de entrega de ofertas estará vigente hasta el día que el Gobierno Nacional declare la

description: Por favor indicar a que correo hay que enviar oferta digital. Gracias

answer: Tanto en el TDR como en el pliego publicado, se consideró lo siguiente:?Considerar el COMUNICADO publicado en la página de CNEL EP, ingresando a la dirección www.cnelep.gob.ec, que indica: Se comunica a los oferentes interesados en participar en procesos de contratación pública de CNEL EP, que de conformidad con lo dispuesto por el SERCOP, mediante Oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013 C todos los oferentes podrán presentar sus ofertas y convalidaciones de errores por los siguientes medios: física, Courier correo regular o correcto electrónico enviando al funcionario encargado del proceso. Además, deberán considerar todas las directrices indicadas en la antes señalada circular. Para los proveedores que remitan sus ofertas electrónicamente, en el caso de exceder el tamaño de capacidad de envío, deberán remitirse por el siguiente canal digital: www.wetransfer.com. El siguiente procedimiento de entrega de ofertas estará vigente hasta el día que el Gobierno Nacional declare la

answer: ACLARACIÓN 1: La CNEL EP – Unidad de Negocio Milagro deja en claro que el presente proceso de contratación se ha elaborado en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el ?Art. 4.- Principios.- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y, participación nacional? de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP.El plazo de ejecución del presente contrato se amplía a 180 días.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2: Se aclara para todos los oferentes participantes que las GRAPAS TERMINAL APERNADAS TIPO PISTOLA Ítems No. 4, 5 y 6 deberán ser de 2 pernos por su facilidad técnica al momento de su instalación.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 3: Se adjuntan para todos los oferentes participantes las especificaciones técnicas de los CONECTORES DE ALEACIÒN DE AL, DE COMPRESIÒN TIPO "H" Ítems No. 12, 13 y 14, homologadas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable – MEER.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 4: Se aclara para todos los oferentes participantes los rangos de las grapas tipo pistola para conductores ACSR con sus equivalentes en ACAR y la tensión a la rotura.?Ítem 4, su rango será del No. 6 al 3/0 CONDUCTOR ACSR Tensión a la Rotura 3.628 kgf 8000 lb., con una tolerancia de +/- 20%.?Ítem 5, su rango será del No. 3/0 ACSR al 300 ACAR Equivalente 4/0 ACSR Tensión a la Rotura 6.803 kgf 15000 lb., con una tolerancia de +/- 20%?Ítem 6, su rango será del No. 2 al 1/0 CONDUCTOR ACSR Tensión a la Rotura 2.445 kgf, con una tolerancia de +/- 20%

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 5: Se aclara para todos los oferentes participantes que para los TERMINALES DE ALUMINIO A COMPRESIÓN BARRIL LARGO Ítems No. 15, 16, 17, 18 y 19 que se aceptará una tolerancia en el largo del barril de +/- 10%.

description: ACLARACION

description: MLG MNTTO ADQUISICION DE TERMINALES GRAPAS Y CONECTORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA GD

ELECTROLEG S.A.

streetAddress: PADRE SOLANO GARCIA MORENO 1309 TARQUI

legalName: ELECTROLEG S.A.

ALEMINSA S.A.

legalName: ALEMINSA S.A.

MENDOZA PULLAS JOSE ANDRES

region: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

locality: SANTO DOMINGO

streetAddress: VIA COLORADOS DEL BUA MARGEN IZQUIERDO S/N CHIGUILPE

legalName: MENDOZA PULLAS JOSE ANDRES

streetAddress: SANTIAGO DUARTE CALLE BRASIL OE3-33 LA CONCEPCION

legalName: MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE CIA. LTDA.

legalName: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE HERRAJES ELECTRICOS FADHELEC CIA.LTDA

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

title: Subasta


description: RECONECTADORES CON AISLADORES DE PORCELANA PARA 15 KV

description: Por  ser  el  oferente  habilitado  que  cumplió  con  los  requisitos  exigidos  en  los pliegos publicados, participó, mejoró su oferta económica en la sesión de negociación realizada y por ser conveniente a los intereses de la institución

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELMLG-013-20-462114

answer: Estimado, La comisión técnica se ratifica en lo establecido en el pliego y términos de referencia con respecto a la experiencia específica en ?Suministro, Instalación y radioenlace de reconectadores para medio vano debido a que el objeto de la contratación es el suministro, instalación e integración al SCADA mediante radio enlace de dichos equipos.?

description: Estimados, solicitamos que en la experiencia especifica no se cierre solo a quienes hayan realizado suministro y radio enlace de reconectadores, sino que se acepten experiencias que incluyan suministro y puesta en operación de reconectadores sea en poste o en subestaciones.

answer: Estimado, La comisión técnica se ratifica en lo establecido en el pliego y términos de referencia con respecto a la experiencia específica en ?Suministro, Instalación y radioenlace de reconectadores para medio vano debido a que el objeto de la contratación es el suministro, instalación e integración al SCADA mediante radio enlace de dichos equipos.?

description: Estimados señores, solicitamos que en la experiencia se acepte también quienes solo hayan realizxado suministro e instalación de Reconectadores, sin radioenlace.

answer: Estimados, se adjunta lo solicitado.

description: Estimados Señores, favor publicar las especificaciones técnicas de los Reconectadores y Radioenlace en formato editable word y excel.

answer: Estimado, La comisión técnica se ratifica en lo establecido en el pliego y términos de referencia con respecto a las especificaciones técnicas, la corriente de cortocircuito con capacidad de corte en CC de 16KA así como demás especificaciones técnicas de los reconectadores fueron provistas por CNEL CORP.

description: Estimados Señores, solicitamos se acepte corriente de cortocircuito 12.5 kA que es lo que por norma se fabrican estos equipos, o el estudio de  cortocircuito en CNEL EP MILAGRO es de 16 kA.

answer: El equipo de control DEBERÁ SER DEL MISMO FABRICANTE QUE DEL RECONECTADOR y debe de cumplir con las características y especificaciones técnicas requeridas por la contratante.

description: Estimados Señores, favor confirmar que el control del equipo sea del mismo fabricante del Reconectador, debido a las garantías de fabrica, puesto que al ser lo contrario la garantía se vuelve complicada debido algún fallo del equipo, no se sabría cual de los dos fabricantes involucrados seria el que cubra dicha garantía.

answer: Estimado se aclara que de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos y terminas de referencia, la corriente nominal solicitada es ?mayor o igual a 630 A "

description: Estimados señores, solicitamos se acepten transformadores de corriente o sensores de corriente de 600 A máximos, debido que no tiene sentido de 800 o 1000 A, si  la corriente nominal del Reconectador es de 600 o 630 A máximos.

answer: Estimado, se amplía el plazo de ejecución a máximo 120 días ya que se requieren los equipos de suma urgencia para enfrentar a las necesidades actuales del comportamiento de carga.

description: Estimados señores, debido a la crisis sanitaria mundial, solicitamos se amplié el tiempo de ejecución del contrato a 150 días.

answer: Estimado la Comisión técnica se ratifica en lo establecido en los pliegos y términos de referencia, respecto a las especificaciones técnicas, se requiere que vengan puertos de FO, sin conversores de medios. Estas especificaciones fueron definidas en CNEL CORP por personal de integración de subestaciones de todas las Unidades de Negocio.

description: Estimados señores, solicitamos confirmar si es posible cotizar Reconectadores con puertos de cobre y utilizar conversores para obtener los puertos de fibra, de esta manera en caso de que el lugar donde se vaya a utilizar no disponga fibra tendida no sea una limitante para tener comunicación con el Reconcetador.

answer: Estimado, se amplía el plazo de ejecución a máximo 120 días ya que se requieren los equipos de suma urgencia para enfrentar a las necesidades actuales del comportamiento de carga.

description: Estimados, favor solicitamos reconsiderar el plazo de entrega, ampliarlo mínimo a 120 días.

answer: Estimado, La comisión técnica se ratifica en lo establecido en el pliego y términos de referencia con respecto a la experiencia específica en ?Suministro, Instalación y radioenlace de reconectadores para medio vano? debido a que el objeto de la contratación es el suministro, instalación e integración al SCADA mediante radio enlace de dichos equipos.

description: Se solicita que la experiencia específica sea aceptada en el suministros de equipos de protección, con la finalidad de dar apertura a más oferentes y no cerrar el proceso exclusivamente aquellos que han realizado la venta de reconectadores

answer: Estimado, se amplía el plazo de ejecución a máximo 120 días ya que se requieren los equipos de suma urgencia para enfrentar a las necesidades actuales del comportamiento de carga.

description: Srs contratantes, se solicita se amplie el plazo de entrega entre 150  a 180 días, considerando el estado actual que afronta el País y poder cumplir con el mismo.

answer: Estimado la Comisión técnica se ratifica en lo establecido en los pliegos y términos de referencia, respecto a las especificaciones técnicas, se requiere equipos de alta robustez debido a las malas experiencias que ya ha tenido la unidad de negocio con algunos fabricantes.

description: Estimados en el item 1.14.1 Tensión de corta duración en seco, 60 Hz en 1 min la especificación solicita que sea mayor o igual a 70kV cuando la norma IEC62271-111 indica claramente que para equipos de Voltaje de diseño máximo 27kV es de 60kV. Por lo tanto solicitamos que se acepten equipos que cumplan con la norma solicitada, mas no con valores que ciertos  fabricantes usan para diferenciarse.

answer: Se deberá proveer 6 conectores por cada reconectador 2/0 a 500 MCM para conectar el conductor aéreo con los bushings de entrada y salida del reconectador.

description: Estimados en el punto 1.33 Conectores Terminales, favor aclarar de que tipo son los 6 conectores adicionales que están requiriendo, porque en la especificación no queda claro.

answer: Se requiere que la inducción sea dictada en idioma español por un profesional designado y certificado por el fabricante.

description: Estimados en lo referente a la inducción, debido a la situación actual mundial y a la incertidumbre de la posibilidad de movilización de personal de fabrica, a las dificultades del idioma dado que pocos hablan español, solicitamos la inducción la pueda realizar un profesional del oferente debidamente entrenado y certificado en fabrica.

answer: Se confirma que se acepta como puerto frontal USB o ethernet RJ45.

description: En el item 4.1 Puertos físicos, solicitamos se aclare si para el puerto frontal de configuración aceptaran cualquiera de las dos opciones USB o Ethernet.

answer: Estimado las especificaciones técnicas previa publicación son revisadas y aprobadas por CNEL CORP, que hacen referencia al análisis de todas las marcas existentes en el mercado tomando las especificaciones técnicas básicas que se adaptan a nuestro sistema.

description: Estimados en el item 4.1 Protocolos de comunicación - nativos sin uso de conversores o Gateways externos, requieren los protocolos RTU Master, WEB SERVER, FTP que claramente están direccionando el proceso a una marca en especifico, solicitamos que se acepten equipos que no incluyan tales protocolos que son propios de un fabricante y no son los homologados por CNEL CORP para procesos de este tipo.

answer: Se deberá proveer un cable de 10 metros que tenga conectores USB-RJ45 o RJ45-RJ45 que permitan la comunicación entre el equipo de configuración de reconectador solicitado en el punto 5.9 y el control del reconectador, por cada reconectador suministrado. En total 5 cables.

description: Estimados, los items 5.3 y 5.5 son similares favor aclarar si necesitan los dos tipos de cable, uno con  el conector USB para el panel frontal del controlador y  RJ45 del lado del computadpr y el otro cable con los extremos con conectores tipo RJ45.

answer: Las pruebas se realizarán en las bodegas de la contratista, pues en caso de que alguno de los equipos no supere las pruebas no será recibido ni ingresado a la bodega de CNEL MLG.

description: Estimados en el item 5.11, solicitamos que las pruebas se las pueda realizar en las instalaciones de CNEL EP esto para que haya la presencia del personal de protecciones que pueda validar los resultados.

answer: Las pruebas se realizarán en las bodegas de la contratista, pues en caso de que alguno de los equipos no supere las pruebas no será recibido ni ingresado a la bodega de CNEL MLG.

description: Estimados en el item 5.1 Inducción, solicitamos conocer si la capacitación se la realizará en las instalaciones de CNEL EP Unidad de Negocio Milagro.

answer: Las coordenadas de los equipos son:SIMON BOLIVAR - RCTO. MAMANICA - 667457,  9778796.024LA OTILIA - 668040.3785,  9778895.24CEMENTERIO TAURA VIA A JAGUITO - 640940.2006,  9744156.55DERIVACIÓN POCOS PALOS - 640675 ,  9744738DERIVACIÓN AUTOPISTA DURAN BOLICHE - 647339 , 9754002Sí  existe estación base donde se conectarán los equipos,  el access point cumple las mismas especificaciones técnicas del rubro RADIO 900MHZ definidos en los pliegos con una antena Onmidireccional de las siguientes característicasRango de frecuencia 902 a 928 MHz  Ganancia 8.1 dBi nominalPolarización Individual - VerticalVSWR  1.5Elevación 3dB Ancho de haz: 13 gradosPerdidad de retorno  15 dbPotencia máxima de entrada: 250 W promedioImpedancia nominal 50 ohmsMateriales: fibra de vidrio pultruidaConector: Mamparo Tipo N HembraSoporte de montaje: Montaje en poste de 2 pulgadas 50 mmRango de temperatura -40F a + 158F -40C a + 85C125 mph 200 km/hourBending Moment at rated wind  92.3 lb-f

description: Estimado Señores, favor proporcionar las coordenadas donde serán instalados cada Reconectador ? confirmar si existe estación base o se debera agregar un sexto radioenlace con esta función ? Si existe favor proporcionar marca, modelo y número de parte con el cual nos comunicaríamos.

answer: Estimado, la Comisión técnica se ratifica en lo establecido en los pliegos y términos de referencia, respecto a las especificaciones técnicas, se requiere que vengan puertos de FO según especificaciones técnicas, sin conversores de medios. Estas especificaciones fueron definidas en CNEL CORP por personal de integración de subestaciones de todas las Unidades de Negocio.

description: Estimados Solicitamos se permita ofertar el controlador del reconectador con puerto cobre Ethernet y conversor de Ethernet a fibra.

answer: Estimado la Comisión técnica se ratifica en lo establecido en los pliegos y términos de referencia, respecto a las especificaciones técnicas, se requiere que vengan puertos de FO según especificaciones técnicas, sin conversores de medios. Estas especificaciones fueron definidas en CNEL CORP por personal de integración de subestaciones de todas las Unidades de Negocio.

description: Estimados, solicitamos solicitamos se acepte Reconectadores solo con puertos de cobre debido a que la comunicación se la va a realizar mediante radioenlace y que adicionalmente se provea de modulos FTP para modificar los controladores de cobre a fibra en el caso de un futuro requerirlo.

answer: Los protocolos de comunicación deben ser nativos del relé de protección del reconectador.

description: Estimados, favor indicar si los protocolos de comunicación deben ser nativos o se aceptaran conversores de protocolos.

answer: Estimado, la Comisión técnica se ratifica en lo establecido en los pliegos y términos de referencia, respecto a las especificaciones técnicas con respecto los protocolos de comunicación, la finalidad de los protocolos solicitados implica la interacción con equipos de otras marcas para las funciones de automatismo de lazos y demás.

description: Solicitamos que solo se requieran los protocolos de comunicación DNP3.0 e IEC61850 dado que como se indica en el item 4.4 Señales SCADA solo se van a integrar los equipos por medio de estos dos protocolos y no por los adicionales solicitados en el item 4.2 Protocolos de comunicación.

answer: Estimado, la Comisión técnica se ratifica en lo establecido en los pliegos y términos de referencia, respecto a las especificaciones técnicas, es necesario  para garantizar la factibilidad del enlace.

description: Estimados señores, se aceptan radios que funcionen en las bandas de frecuencia indicadas en la especificación pero con anchos de canal de uso distintos.

answer: Estimado se aclara que los enlaces serán  para uso del reconectador específicamente.

description: Estimado señores, confirmar si la capacidad pedida para estos enlaces sera solo para uso del reconectador y otros servicios adicionales y si en tal caso cuales? ya que para el reconectador solo, hay otros radios que usan el espectro en modo mas eficiente y son mas inmunes a interferencias que lo especificado.

answer: El equipo de control DEBERÁ SER DEL MISMO FABRICANTE QUE DEL RECONECTADOR y debe de cumplir con las características y especificaciones técnicas requeridas por la contratante.

description: Estimados señores, favor confirmar si el control debe ser de la misma marca del Reconectador, puesto a que se a evidenciado casos en donde se daña el control o el tanque del mismo, y por temas de garantía no hay reposición de ninguno, perjudicando a CNEL y quedandose con equipos obsoletos.

answer: Estimado, la Comisión técnica se ratifica en lo establecido en los pliegos y términos de referencia, respecto a las especificaciones técnicas, se requiere que vengan puertos de FO, sin conversores de medios. Estas especificaciones fueron definidas en CNEL CORP por personal de integración de subestaciones de todas las Unidades de Negocio.

description: Estimados CNELMLG: ?El proyecto a ejecutar no utiliza un cable de fibra hasta el controlador del reconectador, el radioenlace llegará hasta dicho controlador con comunicación Ethernet cobre RJ45. Por lo anterior expuesto, solicitamos se acepte que los puertos de comunicación Ethernet del controlador del reconectador sean de cobre RJ45, o en su defecto se permita usar un convertidor cobre/fibra. El Incluir puertos de fibra en el equipo controlador elevarían el costo del mismo.

answer: El equipo de control DEBERÁ SER DEL MISMO FABRICANTE QUE DEL RECONECTADOR y debe de cumplir con las características y especificaciones técnicas requeridas por la contratante.

description: Estimados Señores, favor confirmar que en caso  de aceptar que el control se acepte de diferente marca del Reconectador, este sea universal y pueda servir como repuesto para tanques de otros fabricantes.

answer: CNEL EP UN MILAGRO realizó un estudio previo de la cobertura y línea de vista de los suscriptores, sin embargo es responsabilidad del Oferente  validar el estudio y realizar todas las observaciones y mejoras para que el enlace funcione en su máxima capacidad de transmisión. Se amplía el plazo de ejecución a máximo 120 días ya que se requieren los equipos de suma urgencia para enfrentar a las necesidades actuales del comportamiento de carga.

description: Estimados Señores, favor confirmar si el estudio de linea de vista para los equipos radioenlace fue o es responsabilidad de CNEL, o sera del contratista, debido al tiempo que lleve el mismo, si es así se debería ampliar el tiempo de entrega en 150 días.

answer: Las especificaciones técnicas fueron desarrolladas de acuerdo a la cobertura del Access Point con la que cuenta CNEL EP UN MILAGRO y bajo la revisión de la línea de vista hacia los suscriptores.

description: Estimados Señores, favor confirmar que las especifcaciones técnicas del radioenlace, fueron realizadas acorde a algún estudio técnico de linea de vista.

answer: Estimado  se aclara que de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos y términos de referencia, con respecto a la corriente nominal solicitada es ?mayor o igual a 630 A "

description: Estimados comisión, favor confirmar si es necesario que los sensores de corriente o transformadores de corriente sean de 800 a 1000 A, ya que los equipos Reconectadores son fabricados en su mayoria de 600 o maximo 630, y un alimentador no maneja mas de 300 a 400 A.

answer: Estimado, la Comisión técnica se ratifica en lo establecido en los pliegos y términos de referencia, respecto a las especificaciones técnicas, estos valores de la capacidad de corte en CC de 16KA así como demás especificaciones técnicas de los reconectadores fueron provistas por CNEL CORP.

description: Estimada comisión, favor confirmar si es necesario 16 kA de corticircuito o esto esta dado mediante algún estudio, caso contrario favor aceptar 12.5 kA que es lo que por norma se manufactura la mayoría de fabricantes, y  asi CNEL tenga mas opciones.

answer: Aclaración 1.Se aclara a todos los oferentes participantes que presenten para acreditar la experiencia general y experiencia específica, Actas de Entrega de Recepción Definitiva, Certificados y contratos de Obras y Servicios, se harán válidos únicamente los rubros que guarden relación con lo solicitado en los términos de referencia y pliegos como ?Suministro de Equipos de protección, control y regulación para líneas de subtransmisión o distribución? y ?Suministro, Instalación y radioenlace de reconectadores para medio vano?

description: ACLARACION

answer: Aclaración 2Se aclara que la cantidad de las baterías para el radio enlace son 1una por cada radioenlace, es decir un total de 5 cinco

description: ACLARACION

answer: Estimada Comision tecnica, Adjunto, sírvase encontrar la respectiva información de la convalidación solicitada en la SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, del proceso en referencia

description: ?En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas del CONCENTRADOR DE DATOS INTEGRACION AL SISTEMA SCADA POR RADIO ENLACE en el numeral 1.3 ?Fuente de alimentación, AC to 24VDC, Diel Rin? indicar en que página de su oferta se puede evidenciar el ítem solicitado.?En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas del CONCENTRADOR DE DATOS INTEGRACION AL SISTEMA SCADA POR RADIO ENLACE en el numeral 1.6 ?Cable de red para exterior 100m? indicar en que página de su oferta se puede evidenciar el ítem solicitado.?En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas del CONCENTRADOR DE DATOS INTEGRACION AL SISTEMA SCADA POR RADIO ENLACE en el numeral 1.7 ?Plug para terminación en campo 6A? indicar en que página de su oferta se puede evidenciar el ítem solicitado.?En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas del CONCENTRADOR DE DATOS INTEGRACION AL SISTEMA SCADA POR RADIO ENLACE en el numeral 1.8 ?Caja para montaje de equipos? indicar en que página de s

answer: En respuesta a Convalidación, se adjunta Oficio No. OSCO-RECMLG-001-20 En respuesta al documento emitido por la Comisión Técnica de CNEL EP UN MILAGRO en relación a una solicitud de Convalidación del proceso SIECNELMLG-01320 ?MLG MNTTO ADQUISICION  RECONECTADORES  TRIFASICOS  INCLUYE  RADIO ENLACE  GD?, pedida por la Comisión técnica el 15 de mayo de 2020, a través del portal SERCOP Favor ver Oficio y descargar toda la información a través de correo electrónico enviado a: sandra.solorzano@cnel.gob.ec

description: ?En referencia a las especificaciones técnicas ofertadas en la página 0172 dentro del manual del Usuario de los RECONECTADORES marca NOJA Power,  indicar que tipo de OSM, Modelo y Voltaje exacto de los detallados es el que oferta.?En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas del RECONECTADOR PARA MONTAJE EN POSTE en el numeral 2.25 ?Voltaje dc? indicar en que página de su oferta se puede evidenciar el ítem solicitado.?En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas del RECONECTADOR PARA MONTAJE EN POSTE en el numeral 2.26 ?Cargador de baterías? indicar en que página de su oferta se puede evidenciar el ítem solicitado.?En referencia a las especificaciones técnicas solicitadas del RECONECTADOR PARA MONTAJE EN POSTE - COMUNICACIONES en el numeral 4.1 ?Puerto Físico de Comunicación Ethernet TCP/IP * No requiere convertidores de medios? indicar en que página de su oferta se puede evidenciar el ítem solicitado.?En referencia a las especificaciones técnicas s

description: MLG MNTTO ADQUISICION RECONECTADORES TRIFASICOS INCLUYE RADIO ENLACE GD

CASTAÑEDA ORDOÑEZ OSCAR STALIN

streetAddress: SN SN VILLA 14 - TARQUI

legalName: CASTAÑEDA ORDOÑEZ OSCAR STALIN

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

ENERGYCONTROL S.A.

streetAddress: CDLA. URDE SA CENTRAL, BALSAMOS 118 ENTRE TODOS LOS SANTOS  SN TARQUI

legalName: ENERGYCONTROL S.A.

title: Subasta


description: CABLE DE FIBRA OPTICA OPGW

description: CABLE DE FIBRA OPTICA OPGW

description: CABLE DE FIBRA OPTICA

title: OTROS CONDUCTORES ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V.

description: CABLE DE FIBRA OPTICA OPGW

description: CABLE DE FIBRA OPTICA OPGW

description: CABLE DE FIBRA OPTICA

title: SIE-CNELMLG-014-20-462114

answer: No se aceptarán órdenes de compra y retenciones, para acreditar las experiencias general y específica, debido a que en esta documentación no se puede verificar el cumplimiento de un contrato.El oferente deberá acreditar las experiencias general y específica, presentando certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados. Los certificados deberán ser emitidos a favor del oferente y suscritos por el Representante Legal de la Entidad Contratante o la Máxima Autoridad del Área Requirente o el Administrador del contrato.

description: Para certificar la experiencia general o específica, pueden ustedes considerar revisar "órdenes de compra y retenciones" como documentos que evidencien la experiencia adquirida? esto es debido a que algunas empresas privadas no se encuentran laborando, por la emergencia COVID - 19, por lo que no pueden emitir los certificados que ustedes solicitan.

answer: El plazo ejecución y entrega será de 90 días, tal como se describe en los términos de referencia, debido a que se requiere este material de suma urgencia para atender los problemas que se están presentando en el sistema eléctrico.

description: Considerando las limitaciones con las que contamos, por la emergencia covid 19, pueden dilatar el plazo de entrega a 180 días?, ya que este término es el periodo que el fabricante necesita para elaborar los conductores.

answer: La distribución del cable de acero galvanizado solicitado será de la siguiente manera:?2000 metros por bobina para cable de 1/4? es decir, 17 bobinas de 2000 metros y 1 bobina de 1000 metros.?1000 metros por bobina para cable de 3/8? es decir, 2 bobinas.?500 metros por bobina para cable de 1/2? es decir, 4 bobinas.

description: En cuantas bobinas desean el cable que demandan adquirir? es decir, como debe distribuirse el cable en las bobinas, cuántos metros por bobina?

answer: Se requiere cable de acero galvanizado de 12,70mm o 1/2?, conformado por una cantidad mayor o igual a 19 hilos, siendo el diámetro de cada hilo menor o igual a 2,54mm tal como se indicó en las especificaciones técnicas del ítem correspondiente.

description: Estimados por favor indicar si en el item CABLE DE ACERO GALVANIZADO 12,70 mm ò 1/2?, el número de hilos que conforman este conductor es de 19 hilos o de 7 hilos formacion 1x7? como lo son los otros 2 items cuyos cables son solicitados con formación de 7 hilos, siendo el caso de que el cable solicitado sea de de 7 hilos favor rectificar en las especificaciones técnicas solicitadas ya que el cable 12,70 mm ò 1/2" formación 1x7 el diámetro de cada hilo es de 4.19 mm

answer: El CPC del presente proceso es referente a cable de acero.

description: Estimado Srs. CNEL EP  el CPC del presente proceso es referente a Cable de acero o  Cable de fibra optica?

answer: No, no  se requiere muestras del material ofertado tal como se indica en el término de referencia.

description: ESTIMADOS PARA EL PRESENTE PROCESO SOLICITAN MUESTRAS DE CADA UNO DE LOS CABLES OFERTADOS?

answer: No, no  se requiere muestras del material ofertado tal como se indica en el término de referencia.

description: Estimados para el presente proceso requieren una muestra de cada cable ofertado?

answer: En el oficio Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C de fecha 17 de marzo del 2020, el SERCOP emite directrices para la entrega de ofertas, entre ellos establece que las ofertas y convalidaciones se podrán recibir por los siguientes medios: física, courier correo regular o correo electrónico. Además deberá indicar en el pliego el correo institucional en el cual se recibirá las ofertas y convalidaciones, para este proceso el funcionario que publicó corresponde al correo javier.anda@cnel.gob.ec

description: Por la situacion actual del Ecuador a causa del COVID-19, la oferta fisica debe ser entregada en las oficinas de la CNEL-EP?

answer: Estimados señores.Dando cumplimiento a lo solicitado en la covalidación enviada a mi representada, se adjunta respuesta a la misma y se envía vía correo electrónico los documentos respectivos dando cumplimiento a lo solicitado.

description: ?En referencia al certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante, el cual está en la página #70 de la oferta, no está firmado, solamente tiene un sello por tal razón, se tiene que presentar el mismo certificado legalizado.

answer: Estimados señores, Para los fines consiguientes, adjunto convalidación de error, conforme a lo solicitado. En espera de su amable atención, quedo agradecido, Saludos cordiales

description: ?En referencia a las especificaciones técnicas presentadas en las páginas: #56 y #57 de la oferta, se observó que éstas no coinciden y no se muestran totalmente en el catálogo presentado en la página #98 de la misma por tal razón, se tienen que presentar catálogos más explícitos, donde se evidencien las especificaciones técnicas ofertadas, respecto a los cables de acero, cuyos diámetros son: 1/4", 3/8", y 1/2".

description: MLG MNTTO ADQUISICION DE CABLES DE ACERO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA – GD

streetAddress: SOLAR 20 TARQUI

legalName: DISEÑOS TELEFONICOS Y ELECTRICOS DITELEL S.A.

COLLAGUAZO ESCANTA JUAN FRANCISCO

streetAddress: PASAJE C CALIXTO MUZO JUÑA S/N CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: COLLAGUAZO ESCANTA JUAN FRANCISCO

title: Subasta


description: CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): CONVERTIDORES DE CICLOS ELECTRICOS, CONVERTIDORES DE CONTACTO V.

description: Por  ser  el  oferente  habilitado  que cumplió  con  los  requisitos  exigidos  en  los  pliegos  publicados,  participó  y  mejoró  su  oferta económica  en  la puja  electrónica  realizada,  y  por  ser  conveniente  a  los  intereses  de  la institución

title: BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; CONVERTIDORES ESTATICOS; OTRAS BOBINAS DE INDUCTANCIA

description: CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS), CARGADORES DE BATERIA, CONVERTIDORES DE CICLOS ELECTRICOS

title: SIE-CNELMLG-017-20-462114

answer: Ver aclaración 1

name: IAPI INGENIERIA DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

description: Estimada CNEL, favor aclarar el alcance del proyecto, ya que no está claro en los pliegos ni en los términos de referencia.

answer: Estimados se extiende el plazo a 180 días.

description: Estimados Señores Comisión Técnica: Debido a que los equipos son de características específicasque demandan una fabricación e importación, y considerando el tiempo actual que las fábricasespecializadas toman para procesar este tipo de equipos se encuentra en 120 días, debido a laEmergencia Sanitaria presentada a nivel mundial COVID-19, solicitamos comedidamente extender elplazo de entrega del contrato a 180 días. Gracias.

answer: Se solicita que mínimo el controlador del banco de capacitores cuente con protocolos IEC61850 y DNP3.0

description: Puesto que el protocolo MODBUS ya no tiene un uso tan frecuente para la comunicación y automatización de los sistemas de distribución solicitamos muy cordialmente que se acepte el controlador del banco de capacitores únicamente con protocolo DNP3.

answer: Se solicita que mínimo el controlador del banco de capacitores cuente con protocolos IEC61850 y DNP3.0

description: Favor aceptar el protocolo de comunicación para el controlador del banco de capacitor IEC61850 en lugar de MODBUS. Es decir, los protocolos de comunicación del controlador ofertado serian: IEC 61850 y DNP3.

answer: Estimado se aclara que no se aceptará experiencia especifica en suministro de equipos de 15kV ni como seccionadores o reconectadores, se aceptará de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y pliegos en ?SUMINISTRO DE BANCO DE CAPACITORES DE MEDIA TENSIÓN?

description: Estimados favor su ayuda aceptando experiencia específica en suministro de equipos de 15 kV, tales como Seccionadores o Reconectadores

answer: Se aclara que la capacidad es de 4 horas de soporte con baterías 12VDC tiempo estimado en mantenimientos de red de distribución con suspensión de energía eléctrica.

description: Estimados Miembros de la Comisión técnica, por favor indicar cuál es la capacidad en Ah requerida para las baterías de 12Vdc?

answer: Estimado se aclara que no requiere el suministro de TPs.

description: Estimados Miembros de la Comisión técnica, por favor confirmar si se requiere el suministro de TPs y la cantidad por cada Conjunto de banco de capacitores 13800/raíz 3:0-115Vac/raíz 3?

answer: Estimado se aclara que no se requiere suministro de transformadores de corriente de 600/5A

description: Estimados Miembros de la Comisión técnica, por favor confirmar si se requiere el suministro de Transformadores de corriente 600/5A o sensor de voltaje y la cantidad por conjunto de banco de capacitores?

answer: Se aclara que el alcance del presente proceso de contratación tiene como finalidad adquirir los siguientes ítems para el año 2020: VER ACTA DE RESPUESTAS

description: ACLARACION

answer: Estimados Señores,Nos permitimos adjuntar la Convalidación de acuerdo a los requerimientos solicitados por ustedes.Saludos

description: -Indicar en que página de su oferta se encuentra el certificado de Distribuidor Autorizado emitidopor el fabricante SEL -751 de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y pliegos.- Convalidar el certificado de distribuidor, vendedor o representante autorizado debe ser emitidoúnicamente por el fabricante de la marca SHREEM de acuerdo a lo establecido en los términos dereferencia y pliegos.- Indicar en que página de su oferta se encuentra el certificado de Distribuidor Autorizado emitidoúnicamente por el fabricante JOSLYN de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia ypliegos.

answer: SENORESCOMISION TECNICAESTAMOS ENVIANDO NUESTRA RESPUESTA A SUS PREGUNTAS DE CONVALIDACION, AL CORREO ASIGNADO PARA EL EFECTO.SALUDOS,

description: - En referencia a la experiencia especifica que presenta como ?BANCO DE CAPACITORES DE MEDIA TENSION?, adjuntar la factura por la compara del banco de capacitores debido a que el certificado es muy general.- Indicar en que página de su oferta se encuentra el certificado de Distribuidor Autorizado emitidopor el fabricante SEL -751 de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y pliegos.- Indicar en que página de su oferta se encuentra el certificado de Distribuidor Autorizado emitidopor el fabricante ABB CAPACITOR SWITCHES de acuerdo a lo establecido en los términos dereferencia y pliegos.

answer: ESTIMADOS CNEL MILAGRO EL CONSORCIO CAPACITORES MILAGRO MLG, ADJUNTA LA CONVALIDACIÓN REQUERIDA MEDIANTE EL OFICIO EST_DOC_2020_033

answer: Estimados miembros de la comisión técnica, para este proceso trabajamos con nuestro Partner Leyden en una solución completa, es decir el Conjunto de Banco de Capacitores Automatico con equipos de control SEL, todo junto viene del la fábrica de Leyden el certificado presentado de Distribuidor Autorizado de Leyden ya incluía los equipos SEL ver página 173 de oferta, aun así, tenemos a bien poner a su consideración la carta de aval soporte para Leyden emitida por SEL para este proceso.

description: Indicar en que página de su oferta se encuentra el certificado de Distribuidor Autorizado emitido por el fabricante SEL -751 de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y pliegos.

description: ADQUISICION DE BANCO DE CAPACITORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

GOMEZ CRESPO DOUGLAS EDISON

streetAddress: PRADERA 1 VILLA10 MZ C2 XIMENA

legalName: GOMEZ CRESPO DOUGLAS EDISON

ARTINEGOCIOS S.A.

streetAddress: CDLA. KENNEDY NORTE AV. NAHIM ISAIAS B. MIGUEL H. ALCIVAR DIAGONAL A TORRES DEL NORTE 6-7-13-14 MZ410 TARQUI

legalName: ARTINEGOCIOS S.A.

LOOR SACOTO DIANA CAROLINA

locality: DAULE

streetAddress: AV FEBRES CORDERO KM 14 SN 10 LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO)

legalName: LOOR SACOTO DIANA CAROLINA

QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: INDANZA AV. DE LA PRENSA 140 SANTA BARBARA

legalName: QUEMCO CIA. LTDA.

JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

streetAddress: RIO PALORA AV. AMAZONAS OE3-33 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

ELSYSTEC S.A.

streetAddress: VASCO DE CONTRERAS AV. MAÑOSCA N35-251 BENALCAZAR

legalName: ELSYSTEC S.A.

title: Subasta


description: OTROS APARATOS ELECTRICOS PARA CONMUTAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS O PARA HACER CONEXIONES A CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA UN VOLTAJE SUPERIOR  A 1000 V:  DE TENSION

description: OTROS APARATOS ELECTRICOS PARA CONMUTAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS O PARA HACER CONEXIONES A CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA UN VOLTAJE SUPERIOR  A 1000 V: CONTACTORES, RELES DE CORTE RAPIDO, DE INDUCCION, DE RETARDO DE TIEMPO, DE TENSION, RELES DIFERENCI

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELMLG-021-20-462114

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Estimada Comisión Técnica, no se ha incluido las especificaciones técnicas del tablero de protecciones ni del tablero de medición, favor incluirlas.

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Estimada Comisión Técnica, no se ha incluido las especificaciones técnicas del rele de protecciones ni del medidor, favor incluirlas.

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Estimada Comisión Técnica, no se ha incluido las especificaciones técnicas del Transformador combinado, favor incluirlas.

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Estimada Comisión Técnica, no se ha incluido las especificaciones técnicas del Transformador de Potencial, favor incluirlas.

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Estimada Comisión Técnica, no se ha incluido las especificaciones técnicas del Banco de Baterias, favor incluirlas.

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Estimada Comisión Técnica, no se ha incluido el detalle de los equipos a incluir en el rubro 11 Suministro de equipos de Comunicación SCADA , favor incluirlo.

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Estimada Comisión Técnica, no se ha incluido las especificaciones técnicas los elementos a incluir en el rubro 11 Suministro de equipos de comunicación SCADA, favor incluirlas.

answer: El kit de instalación es en base a las estructuras para montaje de equipos a ser suministrados en la presente proceso.

description: Estimada Comisión Técnica, no se ha incluido planos para el montaje de los equipos, estos son necesarios para determinar la cantidad de materiales no detallados en el rubro 15, favor incluirlos.

answer: El kit de instalación es en base a las estructuras para montaje de equipos a ser suministrados en la presente proceso.

description: Estimada Comisión Técnica, no se ha incluido detalle de los materiales ni el alcance del rubro 15 Kit de instalación, con lo cual  no se puede determinar de manera correcta el valor unitario de este rubro y puede ser en perjuicio de ambas partes, favor incluirlas.

answer: El sistema de aterrizamiento será en base al tipo de terreno del sitio de instalación, previo al suministro, el oferente referenciara pruebas eléctricas del terreno – estimación de diseño mediante programa. Coordenada GPS 6518899750652

description: Estimada Comisión Técnica, no se ha incluido el diseño ni el listado de materiales incluidos en el rubro 14 Materiales y accesorios de Malla de Puesta a tierra, favor incluirlas.

answer: El proyecto incluye únicamente suministro de los ítems publicados, el diseño de la estructura deberá ser idónea con respecto a los equipos suminstrados.

description: Estimada Comisión técnica, no se ha incluido el alcance del rubro Pórtico tipo H de 69kV ni el listado de materiales que incluye este rubro, favor incluirlo.

answer: El kit de instalación es en base a las estructuras para montaje de equipos a ser suministrados en la presente proceso.

description: Estimada Comisión técnica, no se ha incluido el alcance del rubro Interconexion de equipos de 69kV ni ellistado de materiales que incluye este rubro, favor incluirlo.

answer: El plazo se mantiene de acuerdo a lo publicado en el portal de compras públicas.

description: Estimada comisión técnica, debido a las omisiones que se han presentado en las especificaciones técnicas y en el detalle del proceso solicitamos se aplace la fecha de entrega de la oferta por lo menos en 10 días.

answer: Las características técnicas del bien a suministrar deben cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. Ver anexo adjunto.

description: Estimada comisión técnica, en la especificación técnica de los pararrayos en el punto 3.5 Material de la envolvente solicitan que sea de color RAL 7040, pero el color depende de cada fabricante y son de color gris no en el tono especifico solicitado. Este aspecto diferenciador es un claro direccionamiento a una sola marca de pararrayos y a un solo oferente. Por  la transparencia del proceso y no negar la libre participación solicitamos se deje sin efecto esta solicitud especifica de color

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

name: ESEMEC COMPANIA DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A.

description: Estimados señores, agradeceríamos se dignen, enviar las especificaciones de los siguientes ítems: Ítem 4 Transformadores combinados para 69KV. Ítem 5 Transformadores de potencial monofásicos para 69kV/115V. Ítem 6 Tablero de control y protección para línea de 69kV. Ítem 7 Tablero de medición para líneas de 69kV. Ítem 10 Pórtico tipo H de 69kV. Ítem 11 Suministro de equipo de comunicación Scada. Ítem 12 Interconexión de equipo de 69kV. 2 derivaciones/tabs. Ítem 13 Sistema de apantallamiento. Ítem 14 Materiales y accesorios de malla de puesta a tierra. Ítem 15 Kit de instalación, incluye cables y accesorios para el montaje. Nos gustaría tener una pequeña lista de accesorios para este fin.

answer: El plazo se mantiene de acuerdo a lo publicado en el portal de compras públicas.

description: Estimados señores, debido a la falta de información de especificaciones técnicas de algunos ítems del concurso, agradeceríamos considerar una ampliación hasta el 28 de septiembre para la entrega de la oferta técnica hasta disponer de los ítems pendientes de las especificaciones.

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Estimada Comisión Técnica, favor adjuntar las especificaciones técnicas correspondientes al rubro 4 Transformadores combinados

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Estimada Comisión Técnica, favor adjuntar las especificaciones técnicas correspondientes al rubro 5 Transformadores de Potencial

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Estimada Comisión Técnica, favor adjuntar las especificaciones técnicas correspondientes a los Tableros de Control protección y Tableros de Medición.

answer: Estimados Oferentes, en el presupuesto se consideran dos sistemas de SCADA, equipos necesarios para instalar en  el SIN Duran y Montero .Equipo Montero dirección a SNI:Access Point 5GHz Equipo en punto del seccionador suscriptor 5GHzEquipo SNI dirección a Montero:Access Point 5GHz Equipo en punto de los seccionadores suscriptor 5GHz

description: Estimados miembros de la comisión técnica, favor subir las especificaciones técnicas del rubro 11 Suministro de equipos de Comunicación

answer: El plazo se mantiene de acuerdo a lo publicado en el portal de compras públicas.

description: Estimada comisión técnica, se pide se extienda el tiempo de entrega de la oferta debido a que no se ha contado con la información técnicas de la mayoría de los rubros.

answer: Los certificados deberán presentar en la presentación de la oferta técnica.

name: POWER ENGINEERING SERVICES AND SOLUTIONS SA DE CV

description: Favor confirmar si los certificados SAE deben ser presentados por los oferentes o solo por el contratista adjudicado.

answer: Se adjuntan las especificaciones técnicas. El plazo se mantiene de acuerdo a lo publicado en el portal de compras públicas.

description: Las especificaciones técnicas adjuntas en el proceso se encuentran incompletas, casi la mitad de los rubros no cuentan con especificaciones técnicas, favor adjuntarlas y extender el plazo de entrega de las ofertas.

answer: El proyecto incluye únicamente suministro de los ítems publicados

description: Favor facilitar diseño y cantidad en toneladas que se requieren para la construcción del Pórtico tipo "H"  de 69 Kv

answer: Equipo Montero dirección a SNI:Access Point 5GHz Equipo en punto del seccionador suscriptor 5GHzEquipo SNI dirección a Montero:Access Point 5GHz Equipo en punto de los seccionadores suscriptor 5GHzRemitirse a especificaciones técnicas adjuntas

description: Favor indicar el alcance del rubro número 11, Suministro de equipos de comunicación SCADA, que componentes se deben ofertar en este ítem? Adjuntar especificaciones técnicas y detalle del alcance.

answer: El proyecto incluye únicamente suministro de los ítems publicados

description: Favor indicar el alcance del rubro número 12,  Interconexión de Equipos de 69 kV 2 TAP, que componentes se deben ofertar en este ítem? Adjuntar especificaciones técnicas y detalle del alcance.

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Favor indicar el alcance del rubro número 13, Sistema de apantallamiento, que componentes se deben ofertar en este ítem? Adjuntar especificaciones técnicas y detalle del alcance.

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Favor indicar el alcance del rubro número 14, Materiales y accesorios de Malla de Puesta a Tierra, que componentes se deben ofertar en este ítem? Adjuntar especificaciones técnicas y detalle del alcance.

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas.

description: Favor indicar el alcance del rubro número 15, Kit de instalación, incluyen cables y accesorios para el montaje, que componentes se deben ofertar en este ítem? Adjuntar especificaciones técnicas y detalle del alcance.

answer: Se adjunta el detalle de Especificaciones Técnicas, además se mantiene el plazo de presentación de ofertas técnicas.

description: Estimados, los rubros del 10 al 15 se encuentran descritos de forma general sin ningún detalle de lo que se requiere ofertar, solicitamos encarecidamente se adjunte el alcance exacto para que todos los oferentes podamos presentar una oferta en igual de condiciones tanto técnica como económicamente.

answer: El correo del funcionario encargado del proceso es: sandra.solorzano@cnel.gob.ec

description: Favor confirmar el correo del funcionario encargado del proceso a donde se deben enviar las ofertas que se presenten de forma digital.

name: IELMESA S.A. INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA

name: INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC

description: ADQUISICION DE EQUIPOS DE POTENCIA INCLUYE INTERRUPTOR Y SECCIONADORES PARA APERTURA A 69 KV -  TAP LST DURAN-MONTERO

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

streetAddress: TERCERA  104-A XIMENA

streetAddress: SOLAR 14 TARQUI

CARRILLO DELGADO JHONNY DANIEL

region: MANABI

streetAddress: AV. FRANCISCO CUADROS SUCRE Y 9 DE JULIO S/N ANIBAL SAN ANDRES

legalName: CARRILLO DELGADO JHONNY DANIEL

title: Subasta