description: TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTOS

description: TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTOS

description: TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTOS

description: Mediante resolución de adjudicación Nro. 166-20 de acuerdo con el resumen de la puja y por ser conveniente técnica y económicamente a los Intereses de CNEL EP.

title: TRANSFORMADORES ELECTRICOS

description: TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTOS

description: TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTOS

description: TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTOS

title: SIE-CNELEOR-048-20-462114

answer: Estimados oferentes informo que dentro de los términos de referencia, se indica que, se aceptan normas equivalentes o superiores a las IEC 60044-1, IEC60044-2, IEC60044-3.

description: Estimados, la norma solicitada en las especificaciones técnicas  IEC 60044-1, IEC60044-2, IEC60044-3 no se encuentran vigentes fueron modificadas por las normas IEC 61869-2, IEC 61869-1 Y IEC 61869-3. Favor confirmar si aceptaran equipos que cumplan con la norma IEC 61869.

answer: Estimados oferentes se indica que, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los términos de referencia, las normas solicitadas son las IEC 60044-1, IEC60044-2, IEC60044-3, otras equivalentes o superiores.

description: Estimados, en el pliego en el punto 4.1.8 Otros parametros solicitan una norma pero en el punto 6.1 Obligaciones del contratista indican otra norma, favor confirmar cual es la norma solicitado teniendo como antecedente que la norma IEC 60044 ya no se encuentra vigente.

answer: Estimados oferentes, de acuerdo a las especificaciones técnicas, se ha solicitado como condición mínima que el tanque sea de acero.

description: Estimados, solicitamos se acepten equipos en aislamiento solido como la resina epoxica, este tipo de equipamiento ofrece mejores prestaciones que los equipos solicitados.

answer: Estimados oferentes, las dimensiones son importantes para la instalación de los equipos, por lo que se ha considerado las dimensiones máximas requeridas.

description: Estimados, favor dar un grado de tolerancia a las medidas solicitadas dado que son muy restrictivas. Solicitamos que acepten equipos de ancho por lo menos hasta 80cm que cumplan con las otras medidas y pesos.

answer: Estimados oferentes, de acuerdo a las especificaciones técnicas, se ha solicitado como condición mínima que el tanque sea de acero.

description: Solicitamos se acepten equipos en aislamiento solido como la resina epoxica y con capacidad de intercambiar una fase si esta se encuentra dañada esto ofrecerá a CNEL EP mejores prestaciones que las que puedan prestar los equipos con aislamiento seco o en aceite. Reduciendo así los tiempos de mantenimiento y las probabilidades de falla.

answer: Estimados oferentes, el  BIL solicitado como mínimo es de 125 kv

description: Estimados aclarar el BIL requerido para los equipos, una sección de la especificación indica 125kV y otra sección indica 150kV.

answer: Estimados oferentes, de acuerdo a las especificaciones técnicas, se ha solicitado como condición mínima que el tanque sea de acero.

description: Solicitamos que se acepten equipos en aislamiento solido, bushing de resina epoxica y con un ancho de hasta 80 cm.

answer: Estimados oferentes, considerando la situación mundial actual, esta comisión ha decidido ampliar el plazo de entrega de los bienes a 120 días.

description: Estimados, CONSIDERANDO QUE: 1. El VAE indicado por la entidad es de cero porciento, lo cual indica que es un producto de importación, y 2. Los tiempos de logistica se han extendido por la cadena de produccion y suministro en todo el mundo. SE SOLICITA QUE: Se amplie el tiempo de entrega del producto a 150 dias

answer: De acuerdo al objeto contractual que es la Adquisición de Equipos Compactos de Medición  se requiere la experiencia solicitada en los términos de referencia y pliegos del proceso.

description: Estimada Comision, solicitamos por favor acepten experiencia especifica en VENTA DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE O POTENCIAL PARA MEDIA TENSION.

answer: Estimados oferentes, considerando la situación mundial actual, esta comisión ha decidido ampliar el plazo de entrega de los bienes a 120 días.

description: Estimados, CONSIDERANDO QUE: 1. El VAE indicado por la entidad es de cero por ciento, lo cual indica que es un producto totalmente importado, y 2. Los tiempos de logistica se han extendido porque la cadena de produccion y suministro se ha visto afectada por la pandemia que acoge a la poblacion mundial. SE SOLICITA QUE: Se amplie el tiempo de entrega del producto a 150 dias

answer: Estimados oferentes, el BIL solicitado para este equipo, como mínimo es de 125 Kv garantizado el correcto funcionamiento del mismo.

name: INDUSTRIAS ELECTRICAS RYMEL ECUADOR IERE S.A.

description: Estimados señores agradecería se digne aclarar lo siguiente. En los equipos de medición Compactos trifasicos rango extendido 50/5a, en las especificaciones generales indica un Bil de 125kv. Más en las características de transformadores de corriente y potencial específica un Bil de 150kv y finalmente como Riguidez dieléctrica a ondas de impulso se especifica 110kv pico. Favor indicarnos el Bil requerido para el total del equipo.

answer: Estimados oferentes, de acuerdo a las especificaciones técnicas, se ha solicitado como condición mínima que el tanque sea de acero.

description: En las especificaciones solicitan que el tanque sea una lamina de acero con pintura epóxica o al horno, con la finalidad de mejorar la resistencia a la intemperie, se puede ofrecer el cuerpo de equipo completamente en caucho silicon rubber dado a que en este material es mas resistente a la salinidad, polvo, alto grado de hidrofobicidad entre otras características.

answer: Estimados proveedores se requieren las condiciones expuestas en las especificaciones técnicas.

description: Las especificaciones dan espacio a ofertar aislamiento seco o con fluido dielectrico, sin embargo las dos tecnologías son muy distintas y no son comparables en cuanto al desempeño, ni su costo, siendo el aislamiento seco muy superior al aislamiento por aceite dielectrico, ya que todos sus componentes quedan firmes al interior del bloque de resina, no hay fugas de aceite por ser seco y solido, es mas resistente a transporte, no necesita válvulas de ajuste de presión, ni requiere mantenimiento, tiene un peso mucho menor y sus dimensiones también son mas compactas, por lo que solicitamos a ustedes aclarar si efectivamente requieren cualquiera de estas dos opciones tan distintas técnicamente, o si se trata de un error de tipeo.

answer: Estimado proveedor al indicar que el asilamiento es ecológico quiere decir que es biodegradable por lo que al salir adjudicado debe realizar pruebas que demuestren laboratorios acreditados del país que es ecológico libres de PCBs esto es a costos del proveedor.

description: Siendo una de las especificaciones técnicas el aislamiento de fluido dielectrico ecológico, corresponde  solicitar como requisito obligatorio que se presente pruebas del aceite dielectrico libre LIBRE DE PCBs, realizadas en laboratorio acreditado y con validación del SAE.

answer: Estimado proveedor al presentar los catálogos del equipo debe mencionar las características propias de los equipos de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas

description: La distancia de fuga para los aisladores se solicita que garantice el BIL solicitado, y en la siguiente línea se indca que el nivel de aislamiento es de 125kvBIL, esto quiere decir que el oferente debe adjuntar algún tipo de evidencia que demuestre que la distancia de fuga ofertada cumpla con el nivel básico de aislamiento?

answer: Estimado proveedor dentro de las especificaciones técnicas se solicita ? 4kA como mínimo.

description: Señores de la comisión técnica, tenemos una consulta respecto a la corriente nominal de corta duración 1s, ya que se solicita ?4kA, sin embargo, el estándar de diseño, fabricación y pruebas IEC 60044:1,2,3 que debe cumplir el equipo, exige que sea 100 veces la corriente nominal, siendo el bien solicitado de 50A en el primario, la corriente nominal de corta duración 1s debería ser mínimo 5000A, es decir ?5kA. favor confirmar si se va requerir cumplir con el estándar indicado en las especificaciones técnicas, o en su defecto, indicar bajo que parámetros y estándar preparar la oferta.

answer: Estimado proveedor dentro de las especificaciones técnicas se solicita ? 10kA como mínimo.

description: Señores de la comisión técnica, tenemos una consulta respecto a la corriente dinámica, ya que se solicita ?10kA, sin embargo, el estándar de diseño, fabricación y pruebas IEC 60044:1,2,3 indicado en las especificaciones, exige que sea 250 veces la corriente nominal, siendo el bien solicitado de 50A en el primario, la corriente dinámica deberÍa ser mínimo 12500A, es decir ?12.5kA. favor confirmar si se va requerir cumplir con el estándar indicado en las especificaciones técnicas, o en su defecto, indicar bajo que parámetros y estándar preparar la oferta.

description: EOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN COMPACTOS TRIFÁSICOS RANGO EXTENDIDO GC

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE AV. DEL EJERCITO 1703 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

UNISIGN S.A.

streetAddress: Cdla: Mapasingue este, Calle: Tercera - Vía a Daule Km. 5.5 Antes de llegar a Panadería Pankey Diagonal 110 TARQUI

legalName: UNISIGN S.A.

QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: INDANZA AV. DE LA PRENSA 140 SANTA BARBARA

legalName: QUEMCO CIA. LTDA.

COEHID S.A.

locality: SALINAS

streetAddress: AV PUERTO LUCIA DIAGONAL AL HOTEL VALDIVIA 1111 JOSE LUIS TAMAYO

legalName: COEHID S.A.

title: Subasta


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Unidad

scheme: SERCOP

description: MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO RESIDENCIAL

scheme: CPC

description: MEDIDORES DE PARAMETROS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

currency: USD

description: Mediante resolución de Adjudicación N 0269-2020, como resultado de la negociación realizada con el único oferente habilitado que cumplió con los requisitos solicitados en los términos de referencia,

title: MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, LIQUIDOS O ELECTRICIDAD

title: SIE-CNELEOR-078-20-462114

status: complete

answer: Estimado proveedor basándonos en las especificaciones particulares del MEER, indica que no debe incluir el indicador de  ausencia de fasesin embargo si el medidor incluye esa  habilidad será aceptada por la Unidad de Negocio.

description: Se puede entregar el medidor sin indicador de ausencia de fase?esta pregunta la hago porque por un lugar dice con indicador y en el cuadro de los requisitos que deben cumplir dice opcional

answer: Estimado Proveedor, regirse a lo establecido en los términos de referencia de un plazo de ejecución 90 días calendario.

description: Debido a la pandemia actualmente estamos teniendo problemas para embarcar y estamos a la cola con un retraso de 30 dias por este motivo solicito aumentar a 120 dias el plazo de entrega

name: IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.

description: EOR ADQUISICIÓN DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS CONVENCIONALES TIPO SOCKET CL. 200 GC”

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

scheme: EC-RUC

streetAddress: AV. MACARA  SOLAR 7 TARQUI

COIMPORELECSA S.A.

streetAddress: JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO DIAGONAL A LA FISCALIA DE TRANSITO 921 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: COIMPORELECSA S.A.

ARTINEGOCIOS S.A.

streetAddress: CDLA. KENNEDY NORTE AV. NAHIM ISAIAS B. MIGUEL H. ALCIVAR DIAGONAL A TORRES DEL NORTE 6-7-13-14 MZ410 TARQUI

legalName: ARTINEGOCIOS S.A.

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

FURCHETSA S.A.

roles: supplier tenderer

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: EQUIPO ANALIZADOR DE PARAMETROS ELECTRICOS

description: EQUIPO,INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA PRUEBAS Y LAB: RED ELECTRICA, TELECOMUNICACION, COMPUTACION

description: De acuerdo a lo resuelto por el administrador de esta Unidad de Negocio a través de resolución Nro. 271.

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS (EXCEPTO OSCILOS - COPIOS Y OSCILOGRAFOS DE RAYOS CATODICOS) PARA MEDIR O VERIFICAR EL VOLTAJE, LA CORRIENTE, LA RESISTENCIA O LA POTENCIA, SIN DISPOSITIVO REGISTRADOR (EXCEPTO MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DEELECTRICIDAD)

title: SIE-CNELEOR-081-20-462114

answer: Estimado, Los magnetos y set de identificador de color, son opcionales a la adquisición. Se aclara que, si dentro de los parámetros básicos exigidos su equipo ofertado dispone solo de magnetos para las señales de voltaje y no de lagartos, será válida también su oferta.

description: Estimados Señoresfavor aclarar si se debe o no entregar- Opcional: Magnetos para las señales de voltaje 4 por equipo- Opcional: Set de identificadores a color. Saludos,

answer: Estimado, La comunicación GPRS es opcional.

description: Favor indicar si es requerido  Comunicación GPRS, para evaluación de parámetros desde oficina. esto se utiliza para equipo que permanecen en un solo sitio. Si los equipos son desmontados de un lugar a otro no es necesario esta función que encarece los equipos y que requieren de parte del cliente costos adicionales como el servicio de planes por datos...

answer: Estimado, La alimentación del equipo debe ser 50V a 600V.

description: Favor indciar si es aceptable alimentación de 50V a 500V. Debido a que si van a ser instalados en transformadores de distribución no es necesario que se exiga hasta 600V

answer: Estimado, La alimentación del equipo debe ser 50V a 600V.

description: favor aclarar este puntoEn el rango de 50 a 600 V o superior, 60 Hz con protecciones internas, conectores tipo banana con la finalidad de fácil conexión a las redes en el campo, tomas protegidas IP 65, y alimentación externa rango de 100 a 240 V.La alimentación del equipo podrá conectarse directamente a las señales de voltaje fase-fase hasta 500V..Entendemos que la alimentación requerida debería ser de 50 a 500V fase a fase. Favor confirmar

answer: Estimado, La forma de adquisición se mantiene, será contra entrega de bienes sin anticipo.

description: Considerando que las obligaciones de pago con los proveedores internacionales corren a partir del despacho de la mercadería, sobre la cual el proveedor adquiere compromisos económicos ineludibles, se solicita que se establezco un anticipo del al menos el 50% y que el plazo de entrega del objeto del contrato sea contado a partir de la efectivización del anticipo

description: EOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANALIZADORES DE RED TRIFÁSICOS PARA EL CONTROL DE ENERGÍA DE CLIENTES ESPECIALES GC

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

QUEMCO CIA. LTDA.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

title: Subasta


description: TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION Y MEDICION PARA SUBESTACIONES

description: En atención a Resolución de adjudicación N 001-2021 de acuerdo a los resultados de la puja electrónica

title: TABLEROS, CONSOLAS, MESAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS CON APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, ETC., PARA CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELEOR-091-20-462114

answer: Estimado proveedor, se aclara que la cantidad de los equipos que se requieren adquirir en el presente proceso son los indicados en el pliego: -3 tableros de control, protección y medición para servicios auxiliares en C.A.-1 tablero de control, protección y medición para servicios auxiliares en C.C.

description: Estimados señores Cnel El Oro por favor aclarar cuantos tableros son ya que en un documento dice una cantidad y en otro documento indica otra.

answer: Estimado proveedor, se adjuntan los planos de los tableros de servicios auxiliares en formato pdf.

description: Estimados señores Cnel por favor subir los planos en formato legible. No se pueden visualizar bien los planos

answer: Estimado proveedor, se adjuntan los planos de los tableros de servicios auxiliares en formato pdf.

description: Ingenieros miembros de la comisión técnica por favor facilitar los planos en un formato legible, pdf, autocad o detallar una lista con el material a emplearse por ejemplo las características de los disyuntores

answer: Estimado proveedor, en el numeral 4.1.4 del pliego del proceso, para la validación de la experiencia general se determinó en su parte pertinente lo siguiente: ?El oferente deberá acreditar experiencia general en SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, por un monto de al menos USD$ 4,000.00 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados durante los últimos 15 años previos a la publicación del presente procedimiento?? Énfasis agregadoLa presentación de información adicional que considere como soporte para la acreditación de la experiencia es decisión del oferente.

description: Saludos Cordiales. Para la experiencia general, se acepta suministro de materiales eléctricos para entidades privadas y para su verificacion la su respectiva factura y retención?

answer: Estimado proveedor, se acepta su solicitud. Ver aclaración en el acta adjunta.

description: Para la experiencia especifica se puede acepta solo el suministro de tableros para subestaciones y mas no el montaje ya que restringe la participación a los fabricantes de tableros eléctricos que tienen mucha experiencia para el suministro de los mismo y no por el montaje??.

answer: Estimado proveedor, se aclara que la cantidad de los equipos que se requieren adquirir en el presente proceso son los indicados en el pliego: -3 tableros de control, protección y medición para servicios auxiliares en C.A.-1 tablero de control, protección y medición para servicios auxiliares en C.C.

description: Aclarar cantidades de tableros a suministrar ya que en el Módulo Facilitador de la Contratación Pública en la sección 6.- cantidades y precios indica "3 tres tableros C.A. y 1 un tablero C.C.". Esto contrarresta con la información de ANEXO 1 seccion 3.- Consideraciones del bien que indica "3 tres tableros C.A. y 2 dos tablero C.C."

answer: ACLARACIÓN 1: Se aclara que en la sección 4.1.4 del pliego, en el primer párrafo de la descripción de la experiencia específica, se excluye la siguiente frase ?y montaje?, quedando el enunciado del primer párrafo de esta experiencia de la siguiente manera:?El oferente deberá acreditar experiencia específica en suministro de equipos industriales para subestaciones eléctricas, por un monto de al menos USD$ 2,000.00 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados durante los últimos 15 años previos a la publicación del presente procedimiento.?

description: ACLARACION

description: EOR MNTTO ADQUISICION DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES PARA SUBESTACIONES GD

ALVAREZ OLARTE KELVIN PAUL

region: EL ORO

locality: EL GUABO

streetAddress: S/N EL GUABO, CABECERA CANTONAL

legalName: ALVAREZ OLARTE KELVIN PAUL

Maldonado Mendez Jhon Dionicio

streetAddress: MUCHO LOTE 1 ETAPA  4 4 MANZANA 2519 LETAMENDI

legalName: Maldonado Mendez Jhon Dionicio

SEIUS S.A.

streetAddress: AUTOPISTA RUMIÑAHUI OTTO AROZEMENA 41 CONOCOTO

legalName: SEIUS S.A.

title: Subasta


description: EQUIPOS MEDICOS

description: EQUIPOS MEDICOS

description: EQUIPOS MEDICOS

description: De acuerdo a lo resuelto por el MSc. Danilo Martinez Quiñonez a través de  resolución de adjudicación Nro. CNEL-EOR-ADM-2021-0009-R.

title: OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA Y VETERINARIA (INCLUSO JERINGUILLAS, AGUJAS, CATETERES, CANULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA Y ELECTROMEDICOS N.C.P.)

description: EQUIPOS MEDICOS

description: EQUIPOS MEDICOS

description: EQUIPOS MEDICOS

title: SIE-CNELEOR-108-20-462114

answer: Estimado proveedor, se adjunta como archivos el Anexo 1 de especificaciones técnicas de los equipos médicos, registrado como documento en pdf.

description: Estimados, por favor se solicita subir el archivo ANEXO 1 Especificaciones técnicas de los bienes solicitados.

answer: Estimado proveedor, la entrega de las ofertas deben ser de manera electrónica, como se indica en el pliego para el procedimiento de contratación pública, no se aceptará ningún documento en físico, tampoco por correo electrónico, sino deben ser subidas las ofertas en el SOCE.

description: Estimados por resolución del SERCOP Nro. RE-SERCOP-2020-106, se habilita la posibilidad de entregar las ofertas de forma digital pero firmadas electrónicamente. Por favor se solicita un correo electrónico al cual se pueda enviar las ofertas con firma electrónica en el caso de no poder entregar la oferta en físico.

answer: Estimado proveedor, de acuerdo a los pliegos que se adjuntaron en el proceso, se requiere lo que indica en el tipo de experiencia general, no se puede publicar otra información que no sea requerida.

description: Estimados, en base a las disposiciones de la Resolución RE-SERCOP-2018-000093 de fecha 09 de junio de 2017 para la Experiencia general y específica mínima requeridas para procedimientos de contratación, en la que textualmente dice: Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia. Se solicita por favor se permita sumar experiencias facturas, actas entrega recepción, contratos, etc hasta cumplir el monto de experiencia general solicitada, así mismo se solicita publicar el monto mínimo permitido para cada experiencia.

answer: Estimado proveedor, se tomará en cuenta la información requerida como se indica en el pliego.

description: BUENAS TARDES, POR FAVOR PERMITAN PRESENTAR EXPERIENCIA SOLO EN VENTA OPROVISIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS. CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN ESTE PROCESO. GRACIAS

answer: Estimado proveedor, en el pliego del proceso, para la validación de la experiencia general se determinó en su parte pertinente lo siguiente: ?El oferente deberá acreditar experiencia general en VENTA O PROVISIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS INCLUYENDO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO DETERMINADO EN LA GARANTIA DEL EQUIPO, por un monto de al menos USD$ 3.500,00 dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados durante los últimos 15 años previos a la publicación del presente procedimiento??

description: ESTIMADOS CNEL, EXPERIENCIA PARA EL CASO DE LAS INFIMAS CUANTIAS NO POSEEO ACTA DE ENTREGA RECEPCION NI CERTIFICADO, SIN EMBARGO TENGO ORDEN DE COMPRA, FACTURA Y COMPROBANTE DE RETENCION. ACEPTARAN Y VALIDARAN ESTA EXPERIENCIA?? GRACIAS

answer: Buenas noches, CNELEOR, remito el OFICIO AS001270, en contestación a la solicitud de convalidación, tengo a bien informar por este medio, cada una de las observaciones señaladas. VER ACHIVOS ADJUNTOS

description: Estimada Proveedora, se solicita convalidar lo siguiente: 1 Validar la información de acuerdo al formulario 1.11 del CÁLCULO DE PORCENTAJE DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO, del cual remite el formulario de declaración de valor agregado ecuatoriano de la oferta VAE, encontrándose en la página 19/22 como respuesta al literal a y b, valor de $0,00 dólares mientras que en la página 102/129 del archivo de oferta indica en el literal b, un valor de $20.400,00. En consideración de que existe incongruencia de ambos valores registrados en el literal b, se solicita se sirva convalidar el valor correcto en el SOCE. 2 En cuanto a las características técnicas, se pide convalidar la información, con el número de páginas de los bienes descritos: Mochila de trauma especificaciones técnicas, Chaselong donde me indique número de cajones y coche de transporte de muestras número de cajones.Las respuestas de convalidación deberán ser presentadas ÚNICAMENTE a través del SOCE.

description: EOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS RSC

HARO MOYON LUIS FELIPE

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: JOSE PERALTA MARIANO ANDRADE 10 LIZARZABURU

legalName: HARO MOYON LUIS FELIPE

ARMIJOS AREVALO SONIA MAYRA

streetAddress: CALLE PRIMERA AVENIDA PRICIPAL 123 B TARQUI

legalName: ARMIJOS AREVALO SONIA MAYRA

title: Subasta

rationale: EOR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS RSC


description: CABLE DE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 7 HILOS 952 MM (3/8 PULG.) 3155 KGF

description: CABLE DE ACERO GALVANIZADO

description: Mediante Resolución N CNEL-EOR-ADM-2021-0024-R de acuerdo a los resultados de la negociación

title: ALAMBRE RETORCIDO, CABLES, TRENZAS Y ARTICULOS ANALOGOS, DE COBRE O ALUMINIO, SIN AISLAMIENTO ELECTRICO

description: CABLE DE ACERO GALVANIZADO

title: SIE-CNELEOR-112-20-462114

answer: Estimado proveedor, le comunico que según la plantilla de especificaciones técnicas TDR, las ofertas deben ser presentadas en forma digital a través de la plataforma USHAY, en el Sistema Oficial de Contratación Pública –SOCE

name: PROVEEDORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PROSUMTEL CIA. LTDA.

description: Estimados Señores Favor indicar a que correo electronico se puede enviar la oferta GRACIAS

description: EOR MNTTO ADQUISICIÓN DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO GD

COLLAGUAZO ESCANTA JUAN FRANCISCO

streetAddress: PASAJE C CALIXTO MUZO JUÑA S/N CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: COLLAGUAZO ESCANTA JUAN FRANCISCO

title: Subasta


description: DISYUNTOR PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: DISYUNTOR PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: OTROS CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS, PARA UN VOLTAJE DE 72.5 KV O MAS, ETC.

description: MEDIANTE RESOLUCION DE ADJUDICACION N CNEL-EOR-ADM-2021-0026-R

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: DISYUNTOR PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: DISYUNTOR PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

title: SIE-CNELEOR-117-20-462114

answer: Estimado proveedor, en virtud de la necesidad y la planificación operativa institucional no es posible ampliar el plazo de entrega de ofertas.

description: Estimada comisión técnica, solicitamos que la fecha de entrega de las ofertas se la aplace por lo menos 2 semanas, esto debido a que por  las festividades de navidad y fin de año los fabricantes no se encuentran trabajando.

answer: Estimado proveedor, se aclara que los certificados detallados en los numerales 3, 4 y 5 de la sección ?Otros parámetros resueltos por la entidad contratante? de los Pliegos del Proceso deberán ser presentados en su oferta sin la necesidad de ser avalados por el SAE.  Sin embargo, previo a la suscripción del Contrato por el oferente ganador del proceso, deberá ser presentado el certificado de conformidad del producto y el certificado de calidad, ambos vigentes y avalados por el SAE. Ver aclaración en el acta adjunta.

description: Estimada comisión técnica, solicitamos que la fecha de entrega de los certificados avalados por el SAE sean entregados por el oferente adjudicado debido a que por los plazos establecidos no es factible el poder realizar la gestión y la entrega de los mismos con las ofertas.

answer: Estimado proveedor, se aclara que los certificados detallados en los numerales 3, 4 y 5 de la sección ?Otros parámetros resueltos por la entidad contratante? de los Pliegos del Proceso deberán ser presentados en su oferta sin la necesidad de ser avalados por el SAE.  Sin embargo, previo a la suscripción del Contrato por el oferente ganador del proceso, deberá ser presentado el certificado de conformidad del producto y el certificado de calidad, ambos vigentes y avalados por el SAE. Ver aclaración en el acta adjunta.

description: Estimada comisión técnica, solicitamos que no se requiera certificados SAE de los equipos debido a que son equipos de construcción bajo pedido y no de construcción masiva.

answer: Estimado proveedor, no es aceptable lo solicitado. La secuencia nominal de operación es la indicada en el numeral 3.15 del anexo 1-1 especificaciones técnicas para interruptores tanque muerto 72,5 kV publicadas en el presente proceso

description: Estimados señores de la comisión técnica solicitamos se acepte ofertar disyuntores tanque muerto 72,5 KV con una secuencia nominal de operación O-0,3s-CO-180s-CO tal como se solicita en especificaciones técnicas del disyuntor de media tensión 24 kV.

answer: Estimado proveedor, lo solicitado son copias certificadas de los reportes de pruebas prototipo realizadas en interruptores idénticos a los ofertados emitidas por un laboratorio acreditado para el efecto.

description: Estimados señores de la comisión técnica por favor confirmar a que se refiere en el literal a del Anexo 2: Copias certificadas de los reportes de pruebas prototipo realizadas en interruptores idénticos a los ofertados. A nuestro entendimiento son Reportes de Pruebas de Laboratorios Internacionales calificados bajo la norma ISO/IEC 17025.

answer: Estimado proveedor, se aclara que los certificados detallados en los numerales 3, 4 y 5 de la sección ?Otros parámetros resueltos por la entidad contratante? de los Pliegos del Proceso deberán ser presentados en su oferta sin la necesidad de ser avalados por el SAE.  Sin embargo, previo a la suscripción del Contrato por el oferente ganador del proceso, deberá ser presentado el certificado de conformidad del producto y el certificado de calidad, ambos vigentes y avalados por el SAE. Ver aclaración en el acta adjunta.Los certificados ISO de cada equipo deberán ser entregados en la oferta, de acuerdo al literal d del Anexo 2 Requerimiento obligatorio por presentar en la oferta.

description: Por favor confirmar si se requiere entregar los certificados ISO de cada equipo junto con su certificado SAE correspondiente en la etapa de adjudicación.

answer: Estimado proveedor, se aclara que los certificados detallados en los numerales 3, 4 y 5 de la sección ?Otros parámetros resueltos por la entidad contratante? de los Pliegos del Proceso deberán ser presentados en su oferta sin la necesidad de ser avalados por el SAE.  Sin embargo, previo a la suscripción del Contrato por el oferente ganador del proceso, deberá ser presentado el certificado de conformidad del producto y el certificado de calidad, ambos vigentes y avalados por el SAE. Ver aclaración en el acta adjunta.

description: Por favor confirmar que en total se requiere entregar 2 certificados SAE: Uno correspondiente al certificado ISO y otro correspondiente al Certificado de conformidad o al Reporte de Ensayos y que los mismos solo serán entregados por el oferente adjudicado.

answer: Estimado proveedor, no es aceptable lo solicitado. Se ratifica que el oferente deberá acreditar experiencia específica en suministro de interruptores trifásicos tipo tanque muerto para montaje a la intemperie en subestaciones eléctricas con una tensión de operación mayor o igual a 13.8 kV.

description: Solicitamos se acepte como experiencia específica, el suministro de interruptores trifásicos tipo tanque vivo para montaje a la intemperie en subestaciones eléctricas con una tensión de operación mayor o igual a 13.8 kV

answer: : Estimado proveedor, en virtud de la necesidad y la planificación operativa institucional no es posible ampliar el plazo de entrega.

description: Solicitamos que el plazo de ejecución se extienda a 210 días, debido a las complicaciones que se han presentado en fábricas y empresas de transporte ocasionadas por el Coronavirus, las mismas que seguirán afectando el mercado internacional por todo el 2021.

answer: Estimado proveedor, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 3 las pruebas e inspecciones en el sitio a los equipos objeto del contrato serán realizadas por el contratista. El montaje de los  equipos totalmente ensamblados por el contratista lo realizará personal técnico de CNEL EP UN EL ORO bajo la supervisión del supervisor de montaje del Contratista.

description: Solicitamos se confirme quien realizará las pruebas en sitio indicadas en el ANEXO 3 si bien el montaje lo realizará personal de CNEL El Oro, no se indica quien hará las pruebas SAT, además de que el equipo se lo entregará en las bodegas de CNEL.

answer: Estimado proveedor, de acuerdo a lo indicado en el Anexo 3 las pruebas e inspecciones en el sitio a los equipos objeto del contrato serán realizadas por el contratista. El montaje de los  equipos totalmente ensamblados por el contratista lo realizará personal técnico de CNEL EP UN EL ORO bajo la supervisión del supervisor de montaje del Contratista.

description: Confirmar que el proceso se limita a la entrega de los bienes y a la supervisión de montaje de los interruptores, el montaje y pruebas será bajo responsabilidad y realizada por personal de CNEL El Oro

answer: Estimado proveedor, revisar la observación del punto 4.1.1 del pliego del proceso donde se indica textualmente: ??En fiel cumplimiento a la Resolución RESERCOP-2020-106 y Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, se comunica que las ofertas y en caso de existir convalidación de errores, deberán ser presentadas ÚNICAMENTE a través del Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE, siendo obligatoria la suscripción de las mismas de manera electrónica, para lo cual se deberán considerar los lineamientos establecidos en la Circular antes mencionada,??

description: Solicitamos que la oferta sea entrega solo en formato digital y no mediante copia impresa debido a los inconvenientes relacionados al transporte ocasionados por el estado de excepción decretado por el presidente de la república.

answer: ACLARACIÓN 1:Se aclara que los certificados detallados en los numerales 3, 4 y 5 de la sección ?Otros parámetros resueltos por la entidad contratante? de los Pliegos del Proceso deberán ser presentados en su oferta sin la necesidad de ser avalados por el SAE.  Sin embargo, previo a la suscripción del Contrato por el oferente ganador del proceso, deberá ser presentado el certificado de conformidad del producto y el certificado de calidad, ambos vigentes y avalados por el SAE.

description: ACLARACION

description: EOR MNTTO ADQUISICION DE INTERRUPTORES Y EQUIPOS DE CORTE EN SUBESTACIONES GD

Alarcón Pacheco Jorge Norberto

locality: NARANJAL

streetAddress: AV OLMEDO S/N Y PRIMERA ESTE, LADO CERVECERIA PILSENER S/N NARANJAL, CABECERA CANTONAL

legalName: Alarcón Pacheco Jorge Norberto

ENERGYCONTROL S.A.

streetAddress: CDLA. URDE SA CENTRAL, BALSAMOS 118 ENTRE TODOS LOS SANTOS  SN TARQUI

legalName: ENERGYCONTROL S.A.

ELECTRICA DEL ECUADOR S.A. ELECTRIECU

streetAddress: Chimborazo Cuenca 1523 OLMEDO  (SAN ALEJO)

legalName: ELECTRICA DEL ECUADOR S.A. ELECTRIECU

title: Subasta


description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Se adjudica el proceso a la oferta presentada por POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN por cuanto cumple con todo lo requerido en el pliego y es conveniente a los intereses de la entidad, conforme lo dispone el Art. 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por el valor de USD 10.140,80 sin incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA, con un plazo de entrega de 60 días calendario.

title: PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC

title: SIE-CNELESM-022-20-462114

answer: Señores oferentes, en el presente proceso de adquisición de Herrajes  se está solicitando los Perno máquina de acero galvanizado, 12,5 mm 1/2" de diám. x 38,1 mm 1 1/2" de long., con tuerca, arandela plana y de presión, mismos que deben cumplir con las especificaciones técnicas homologadas por el MERNNR, mismas que se vuelven adjuntar pero con la particularidad de que sean de 1/2"X1 " más no los de 5/8"x1 ".

name: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

description: Saludos estimados Sres. CNEL EP UN ESMERALDAS solicitamos por favor aclarar las medidas del item N.- 7 Perno máquina de acero galvanizado, 12,5 mm 1/2? de diám. x 38,1 mm 1 1/2? de long., con tuerca, arandela plana y de presión, ya que en el archivo de especificaciones tecnicas solicitan que sea de 1/2 x 2", el dato es contradictorio por favor aclarar, para asi ofertar lo correcto.

answer: Señores oferentes, por error involuntario no se adjuntó la especificación técnica actualizada referente al Bastidor rack de acero galvanizado, 1 vía, 38 x 4 mm 1 1/2 x 11/64" con Base. Con el fin de aclarar dicho error se adjunta la especificación técnica actualizada de fecha 2019-07-25, misma que en su NOTA 4 indica que:A partir del 01/10/2019, los fabricantes nacionales deberán presentar Certificado de Conformidad con sello de calidad NTE INEN 3137.Para productos importados deben presentar certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el SAE.

description: Estimados Sres. Comisión Técnica CNEL EP UN ESMERALDASComo proveedores nacionales, amparados en el Art. 31. de la LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD y para cumplir con lo estipulado en las fichas técnicas del ente regulador MERNNR las mismas que se encuentran actualizadas en su Versión 07 con fecha 25/07/2019, solicitamos que se actualice las especificaciones tecnicas, colocando la presentación de certificados de conformidad SELLOS DE CALIDAD INEN para los productos herrajes eléctricos, según las siguientes normas técnicas NTE INEN 3137 - BASTIDORES,  con la finalidad de que el proveedor adjudicado entregue el material que garantice su calidad y que cumpla con lo exigido por las entidades de control.

answer: Aclaración General para el proceso de adquisición de Herrajes SIE-CNELESM-022-20:Cabe indicar todos los bienes que CNEL EP UN-ESMERALDAS adquirirá mediante el proceso SIE-CNELESM-022-20 deben cumplir con las especificaciones técnicas homologadas por el MERNNR. POR FAVOR SÍRVANSE REVISAR ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES, CON SUS ANEXOS, QUE SE ADJUNTA.

description: ACLARACION

name: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE HERRAJES ELECTRICOS FADHELEC CIA.LTDA

description: ESM SAPG OYM ADQUISICION DE HERRAJES PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SAPG GD

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: AV. SIMON BOLIVAR  115 LLANO CHICO

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta


description: UPS

description: UPS

description: CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS), CARGADORES DE BATERIA, CONVERTIDORES DE CICLOS ELECTRICOS

description: SE ADJUDICA EL PROCESO A MUÑOZ ZAMBRANO EDER MOISES, POR CUANTO SU OFERTA CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN EL PLIEGO Y ES CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA ENTIDAD, CONFORME LO DISPONE EL ART. 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, POR EL VALOR DE USD 75,900.00 SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA, CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 90 DÍAS CALENDARIO.

title: BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; CONVERTIDORES ESTATICOS; OTRAS BOBINAS DE INDUCTANCIA

description: UPS

description: UPS

title: SIE-CNELESM-034-20-462114

answer: La aceptación de medidas del convertidor es en estricto cumplimiento a las necesidades de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS y solicitado en los términos de referencia.

description: Saludos estimados miembros de la comision tecnica, se solicita una aceptacion con medidas iguales o menores en caso del Convertidor, de tal manera poder dar mayor oportunidad a mas cantidad de marcas. Gracias

answer: Sí, es necesario presentar el certificado de conformidad.

description: Estimados Srs. CNEL, favor aclarar si es necesario presentar el Certificado de conformidad acreditado por SAE: el certificado IEC 60950, IEC 60146, y IEC 50178:1992 avalados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE en la presentación de ofertas?

answer: Estimado la información requerida por su persona se encuentra en la extensión .ushay, Anexo N 9, Especificaciones_tecnicas_equipos_de_respaldo_

description: Estimados Srs. CNEL, favor su gentil ayuda enviando las especificaciones técnicas a cumplir de Inversor y UPS en formato editable, muchas gracias.

answer: Sí, el kit de instalación incluye acometida.

description: Estimados Srs. CNEL, favor su gentil ayuda aclarando si el kit de instalación incluye acometida en AC hacia la carga y el bypass, la distancia detalla en el RFQ es de 7 metros, favor confirmar.

answer: Sí, contamos con el espacio físico, los equipos no serán instalados en el mismo lugar, las subestaciones más lejanas en relación al cantón Esmeraldas son: S/E San Lorenzo Cantón San Lorenzo, S/E Salima Cantón Muisne, S/E Golondrinas Cantón Quinindé y el UPS será instalado en el Cantón Esmeraldas, en el Centro de Control.

description: Estimados Srs. CNEL, favor confirmar si cuentan con espacio físico disponible para hacer la instalación del UPS y los 12 inversores, de igual manera confirmar si todos los equipos se instalan en la misma locación, gracias.

answer: No habrá equipos a desinstalar.

description: Estimados Srs. CNEL, favor confirmar si todos los equipos son reemplazos, es decir que se deberá desinstalar los equipos actuales?

answer: Los equipos serán instalados en las subestaciones eléctricas las más lejanas en relación al cantón Esmeraldas son: S/E San Lorenzo Cantón San Lorenzo, S/E Salima Cantón Muisne, S/E Golondrinas Cantón Quinindé y el UPS será instalado en el Cantón Esmeraldas, en el Centro de Control.

description: Estimados Señores. Por favor podrían indicar la ubicación de los sitios en los que se van a instalar los 9 inversores y 1 UPS. Gracias.

answer: No es posible, solo será considerado el equipo solicitado en los términos de referencia.

description: En el equipo mínimo se solicita un VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4, es posible emplear un vehículo tipo JEEP tomando  en cuenta que el suministro incluye solo 12 inversores y 1 UPS. Un saludo

answer: La alimentación DC requerida debe ser 110 Vdc.

description: Si los equipos van a ser montados en una subestación eléctrica donde la alimentación a partir del banco de baterias es de 120 Vdc, favor  confirmar si el voltaje de alimentación de DC requerido es efectivamente 110 Vdc o puede ser 120 Vdc. Muchas Gracias

answer: Sí, si es posible la entrega en un rack.

description: Favor indicar si es posible entregar el UPS de 10KA trifasico en un único rack de 19" que incluya el UPS y todos sus componentes baterías, protecciones, sistema by-pass, otros

answer: El tiempo dependerá de las cargas instaladas.

description: Estimados Srs. CNEL, favor confirmar el tiempo de respaldo del UPS.

answer: No se cuenta con Rack, los equipos a adquirir deben de estar en un solo modulo Rack.

description: Estimados Srs. CNEL, favor confirmar, en el caso de considerar un UPS configuración Rack, con cuantas unidades de rack cuentan de espacio para instalación del equipo mas el banco de baterías para el tiempo de autonomía.

answer: No se retirará UPS existentes.

description: Estimados Srs. CNEL, favor confirmar si se deberá desinstalar un UPS existente, favor indicar las características técnicas del equipo a retirar en el caso de ser afirmativo.

answer: No es posible, se considerarán la conformidad a normas  estipulados en los términos de referencia.

description: Estimados Señores: Con relación a los reportes de pruebas tipo solicitadas, de acuerdo a las normas indicadas en las especificaciones técnicas, preguntamos si es posible presentar los Certificados de cumplimiento certificate of compilance de las estándares: EN 61558-1 , EN 61558-2-17, IEC 62321-4 , IEC 62321-6 , IEC 62321-7-1, IEC 62321-5, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8, EN 61000-6-3 , EN 61000-6-1, EN 61000-3-2 ,  EN 61000-3-3. Un saludo.

answer: No se reemplazaran a equipos existentes.

description: Los equipos a proveer reemplazarán a equipos existentes?

answer: No se reemplazaran a equipos existentes.

description: La instalación de los inversores nuevos representa el apagado de equipos que estén conectados a los inversores existentes?

answer: Será en RACK proporcionado por el Contratista.

description: La instalación del UPS será en un rack o se lo instalará en configuración tipo torre.

answer: La distancias para la entrada y salida del UPS se determinaran en el momento de la instalación.

description: Por favor indicar que distancia se debe considerar para las acometidas de Entrada y Salida del UPS.

answer: No, CNEL no entregará acometida.

description: CNEL entregará la acometida principal para el Tablero de Bypass del UPS de 10KVA?

answer: Todos los materiales necesarios en la instalación y puesta en servicio de los inversores, están considerados en el rubro de instalación.

description: Por favor definir correctamente las especificaciones técnicas del ?Kit de Cables  Entrada Corriente Alterna? para los Inversores.

answer: En caso de que los supresores de sobretensiones y tensiones transitorias sean externos deberán ser de tipo raqueables.

description: Por favor indicar en que sitio se instalará el supresor de sobretensiones y supresión de tensiones transitorias, para la entrada AC de los Inversores.

answer: La distancia se la determinará en el momento de instalación y puesta en servicio.

description: A que distancia será instalado el UPS del Tablero de Bypass?

answer: No menos de 35.

description: De cuantos puntos se debe considerar el Centro de Carga de distribución para el Tablero de Bypass?

answer: Sí, los inversores tienen voltaje de entrada DC de 110 Vdc, como se solicita en las especificaciones técnicas.

description: Por favor confirmar que todos los Inversores tienen un voltaje de entrada DC de 110Vdc.

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES PROCESO SIE-CNELESM-034-20

description: ACLARACION

answer: Buenas tardesse adjunta oficio con lo requerido en la convalidacion de errores, acta y factura de contrato de suministro e instalacion de equipo electronicos con AxthersaludosIng. Kevin Vaca

description: SEÑOR VACA BRIONES KEVIN CRISTOBAL, POR FAVOR CONFORME LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN NRO. RE-SERCOP-2016-0000072 - CAPITULO V - DE LA CONVALIDACIÓN DE ERRORRES - SECCION III DE LA PETICIÓN DE CONVALIDACIÓN - ART. 156.-Dentro del término legal establecido en el cronograma de proceso, debe convalidar y aclarar los errores encontrados en su oferta, mismos que detallo a continuación:-Presentar acta definitiva y factura del contrato ?SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS QUE FIRMAN LAS COMPAÑIAS SISTEMAS DE CONTROL AXTHER S.A. Y KEVIN CRISTOBAL VACA BRIONES?. Gracias.

answer: Buenas tardessirvase encontrar archivo con oficio de respuesta a convalidacion de errores donde se adjunta actas, facturas de las obras con Telewei y Tragsa respectivamentesaludosIng. Diogenes Mera

description: MERA VILLAVICENCIO DIOGENES GEOVANNY, de conformidad a lo establecido la RESOLUCIÓN N RE- SERCOP – 2016 - 0000072 - CAPITULO V - DE LA CONVALIDACIÓN DE ERRORES - Sección III - De la petición de convalidación - Art. 156.- dentro del término legal establecido en el cronograma de proceso, debe convalidar y aclarar los errores encontrados en su oferta, mismos que detallo a continuación:-Presentar acta definitiva y factura del contrato SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS DEL PRPOYECTO PARQUE TENA DE LA CIUDAD DE TENA, NAPO ECUADOR-Presentar acta definitiva y factura del contrato SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS EN DATA CENTER Y RED GPON QUE FIRMAN LAS COMPAÑIAS TELEWEI S.A. Y EASYTEC.

answer: Buenas tardes se adjunta convalidacion de errores solicitada del proceso en referenciasaludosIng. Eder Muñoz

description: MUÑOZ ZAMBRANO EDER MOISES, por favor, de conformidad a lo establecido la RESOLUCIÓN N RE- SERCOP – 2016 - 0000072 - CAPITULO V - DE LA CONVALIDACIÓN DE ERRORES - Sección III - De la petición de convalidación - Art. 156.-dentro del término legal establecido en el cronograma de proceso, debe convalidar y aclarar los errores encontrados en su oferta, mismos que se detallan a continuación:  -Presentar acta definitiva y factura del contrato SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMATIZACION DEL CUARTO DE BOMBAPor ser muchos los careacteres revisar lo demas  en oficio solicitud de convalidación. Gracias.

description: MUÑOZ ZAMBRANO EDER MOISES, de conformidad a lo establecido la RESOLUCIÓN N RE- SERCOP – 2016 - 0000072 - CAPITULO V - DE LA CONVALIDACIÓN DE ERRORES - Sección III - De la petición de convalidación - Art. 156.-dentro del término legal establecido en el cronograma de proceso, debe convalidar y aclarar los errores encontrados en su oferta, mismos que detallo a continuación:-Presentar acta definitiva y factura del contrato MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE MANTENIMIENTO A TABLEROS ELECTRICOS.-Presentar acta definitiva y factura del contrato SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMATIZACION DE CUARTO DE BOMBA PRINCIPAL.-Presentar acta definitiva y factura del contrato MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS Y DE CONTROL DE LOS JUEGOS ACUATICOS.

description: OFERENTE MUÑOZ ZAMBRANO EDER MOISES, De conformidad a lo establecido la RESOLUCIÓN N RE- SERCOP – 2016 - 0000072 - CAPITULO V - DE LA CONVALIDACIÓN DE ERRORES - Sección III - De la petición de convalidación - Art. 156.- dentro del término legal establecido en el cronograma de proceso, debe convalidar y aclarar los errores encontrados en su oferta, mismos que detallo a continuación:-Presentar acta definitiva y factura de contrato MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS PARA BOMBAS.-Presentar acta definitiva y factura del contrato SUMINISTRO DE TABLERO ELECTRICO DE PROTECCION DE CONTROL PARA PILETA, MANTENIMIENTO DE SISTEMA HIDROSANITARIO.-Presentar acta definitiva y factura del contrato MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION INCLUYE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA PORTA FUSIBLE.-PRESENTAR HISTORIAL LABORAL POR EMPRESAS DEL IESS DEL JEFE TÉCNICO ING. MUÑOZ ZAMBRANO EDER MOISES.

description: ESM ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNICACIONES EN SUBESTACIONES GD

MERA VILLAVICENCIO DIOGENES GEOVANNY

streetAddress: SOLAR 3 XIMENA

legalName: MERA VILLAVICENCIO DIOGENES GEOVANNY

MUÑOZ ZAMBRANO EDER MOISES

locality: DAULE

streetAddress: SOLAR 18 LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO)

legalName: MUÑOZ ZAMBRANO EDER MOISES

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

VACA BRIONES KEVIN CRISTOBAL

region: LOS RIOS

locality: BABAHOYO

streetAddress: AV. FLORES CALLE O S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: VACA BRIONES KEVIN CRISTOBAL

MORALES VIVERO RICARDO GERMAN

streetAddress: EL HUERTO  S/N CUMBAYA

legalName: MORALES VIVERO RICARDO GERMAN

CELCO CIA. LTDA.

streetAddress: ELIA LIUT EDMUNDO CHIRIBOGA N45-26 LA VICENTINA

legalName: CELCO CIA. LTDA.

NOBREAK S.A.

streetAddress: LEONARDO MURIALDO AV. 10 DE AGOSTO OE1-12 COTOCOLLAO

legalName: NOBREAK S.A.

title: Subasta


description: FUSIBLES PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V:  FUSIBLES ELECTRICOS.

description: FUSIBLES PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: CABLE PARA FUSIBLES CON EMPALMES  DE  CONEXION,  CAJETINES  DE  FUSIBLES,  FUSIBLES ELECTRICOS, ETC.

description: SE ADJUDICA EL PROCESO A LA OFERTA PRESENTADA POR ACRETI S.A, POR CUANTO SU OFERTA CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN EL PLIEGO Y ES CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA ENTIDAD, CONFORME LO DISPONE EL ART. 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, POR EL VALOR DE USD $9.780,00, SIN INCLUIR EL IVA, CON UN PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS.

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELESM-072-20-462114

answer: Estimado oferente los tirafusibles que se solicitan son de cabeza removible.

description: Por favor indicar que tipo de tirafusible requieren cabeza fija o removible o los dos

answer: Estimado oferente tiene que presentar tres unidades de capacidades distintas.

description: Para las muestras solo se presenta una de cada tipo?

answer: Estimado oferente no es posible suprimir la presentación de las muestras, la movilización y transporte se está normalizando para la reactivación de todas las actividades del país.

description: Por motivos de restriccion en la movilidad por favor suprimir la solicitud de muestra, muchas gracias

answer: Estimado oferente los tirafusibles que se solicitan son de cabeza removible.

description: Estimados señores, Por medio del presente, solicitamos que nos informe si los tirafusibles son de cabeza removible o fija? En espera de su gentil atención, Saludos cordiales

answer: -En el anexo 2 de las garantías técnicas tendrá una vigencia mínima de 24 meses contado a partir desde la fecha de suscripción del acta de entrega- recepción del contrato.-Estimado oferente puede presentar los certificados de conformidad de la norma ISO 9001-2015, acreditada por el ente regulador nacional SAE.-Los tirafusibles que se solicitan son de cabeza removible.-Tiene que presentar tres unidades de capacidades distinta.

description: ACLARAR TIEMPO DE GARANTIA TECNICA, CONFIRMAR DE CUANTOS TIEMPO YA QUE EN UNA PARTE INDICAN DE 3 MESTDRS, EN EL PLIEGO EN LA SECCION DE OBESERVACIONES ES DE 24 MESES Y EN LA SECCION 6.1 DEL PLIEGO EN LA SECCION OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DICE DE 3 MESES?CERTIFICADO DE CONFORMIDAD  QUE SOLICITAN BAJO ISO 9001-2015, NO CONSTITUYE UN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO, YA QUE CORRESPONDE A PROCESOS DE GESTION DE CALIDAD Y EL MISMO NO ES AVALADO POR SAE ACLARAR EL TIPO DE CERTIFICADO A PRESENTAR DE ACUERDO A LAS NORMAS SOLICITADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADJUNTANDO LAS PRUEBAS DE ENSAYO.ACLARAR LA CANTIDAD DE  MUESTRAS POR ENTREGAR?..PORQUE SOLO HAY DOS TIPOS K Y H QUE SOLICITAN. ADEMAS ACLARAR EL TIPO DE CABEZA FIJA O REMOVIBLE? ...EN CASO DE QUE SEAN DE LOS DOS TIPOS INDICAR CANTIDADES POR CADA UNA..

answer: Estimado oferente el plazo de ejecución es de 60 días calendario  se mantiene el plazo  en el estudio económico se solicitaron proformas mismas que indicaban un rango de tiempo de entrega entre 30 y 60 días por lo que semantiene el plazo estipulado.

description: BUENAS TARDES ESTIMADOS SEÑORES, POR FAVOR CONSIDERAR EL PLAZO DE ENTREGA A UNOS 200 DIAS MINIMOS, POR MOTIVO QUE NOS ENCONTRAMOS EN EMERGENCIA SANITARIA Y ESTE PROBLEMA DE LA PANDEMIA AFECTA TAMBIEN A NIVEL INTERNACIONAL

answer: Estimado oferente los tirafusibles que se solicitan son de cabeza removible.

description: BUENAS TARDES ESTIMADOS SEÑORES, POR FAVOR PARA LA PRESENTACION DE MUESTRAS CONSIDERAR QUE TIPO DE CABEZA DEBE TENER LOS TIRAFUSIBLES, REMOVIBLE O FIJA, Y EN CASO DE SER LOS DOS TIPOS, ACEPTAR QUE SE PRESENTE UNO EN CABEZA REMOVIBLE Y OTRO CON CABEZA FIJA

answer: Estimado oferente es necesario presentar muestras físicas.

description: ES FACTUBLE PRESENTAR FOTO CLARAS EN VEZ DE MUESTRAS DE ACUERDO ALA SISPOSICIONES DEL SERCOP PO RTEMA DE PANDEMIA

answer: ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

description: ESM MNTTO ADQUISICION DE TIRAFUSIBLES PARA DISTRIBUCION GD

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

COIMPORELECSA S.A.

streetAddress: JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO DIAGONAL A LA FISCALIA DE TRANSITO 921 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: COIMPORELECSA S.A.

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 BELISARIO QUEVEDO

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

legalName: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

title: Subasta


description: SERVICIO DE DESBROCE Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSIÓN

description: SE ADJUDICA  EL PROCESO A LA OFERTA PRESENTADA POR MORENO CEDEÑO WILLIAM EDUARDO, POR CUANTO CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN EL PLIEGO Y ES CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA ENTIDAD, CONFORME LO DISPONE EL ART. 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, POR EL VALOR DE USD $50.760,00, SIN INCLUIR EL IVA, CON UN PLAZO DE 90 DIAS.

title: SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA

title: SIE-CNELESM-079-20-462114

answer: El pliego se encuentra publicado en el SISTEMA SOCE en la pestaña Archivos del Proceso, para visualizarlo lo debe descargar y subirlo en la plataforma MFC, los terminos de referencia se encuentran en el ANEXO No. 8 del Pliego.

description: Buen dia, señores Cnel Esmeraldas,Mi observación es que no se ha subido el documento TDR para poder revisar cuales son los requisitos para participar en el proceso, tampoco el Pliego, en el cual se aclara la experiencias del oferente

answer: Los términos de referencia se encuentran en el ANEXO No. 8 del Pliego.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS HERMANOS ASOSERHER

description: BUENA TARDE POR FAVOR LOS TDR GRACIAS.

answer: Los términos de referencia se encuentran en el ANEXO No. 8 del Pliego.

description: BUENA TARDE POR FAVOR LOS TDR GRACIAS.

answer: Los términos de referencia se encuentran en el ANEXO No. 8 del Pliego.

description: buenos dias, por favor los TDR....gracias

answer: Estimado oferente por favor revisar Sección IV del pliego en NOTAS IMPORTANTES, el cual indica el correo de envío de ofertas que es: gabriela.mosquera@cnel.gob.ec

description: Sres comisión técnica por favor su aclaración :   A QUE CORREO SE ENVÍA LA OFERTA

answer: Si, como se establece en la convocatoria del Pliego.

description: El plazo de ejecución corre desde el desembolso del anticipo ?

answer: Si.

description: Sera valida la presentación de compromiso de disponibilidad del equipo mínimo solicitado para cumplir el parámetro

answer: Los términos de referencia se encuentran en el ANEXO No. 8 del Pliego.

name: ASOCIACION SERVICIO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SEMAFIN "ASOSERFIN"

description: Saludos, los TRL?

answer: Los términos de referencia se encuentran en el ANEXO No. 8 del Pliego.

description: Saludos, y los TDR??

answer: Se alara que el equipo mínimo "MOTOR FUERA DE BORDA Y LANCHA O CANOA MOTOR", solicitado en los términos de referencia y pliego, no son necesarios en este proceso de contratación, debido a que los alimentadores que van a ser intervenidos no pasan por vía fluvial. Por lo tanto no es necesario que se presente la información solicitada para este requisito.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES SIE-CNELESM-079-20

description: ACLARACION

name: G & K SOLUCIONES ENERGETICAS G & KSE CIA LTDA

description: ESM MNTTO DESBROCE DE LOS ALIMENTADORES DE LOS CANTONES ESMERALDAS RIOVERDE PRIMERA PASADA GD

mainProcurementCategory: services

locality: MACHALA

streetAddress: SANTA ROSA ENTRE ARIZAGA Y MANUEL SERRANO 2210 MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

MARQUEZ GONZALEZ JUAN DE DIOS

region: ESMERALDAS

locality: ESMERALDAS

streetAddress: SALINAS ELOY ALFARO 606 ESMERALDAS, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: MARQUEZ GONZALEZ JUAN DE DIOS

paz obando roberto alfonso

locality: PEDRO CARBO

streetAddress: JUAN MONTALVO 10 DE AGOSTO S/N PEDRO CARBO, CABECERA CANTONAL

legalName: paz obando roberto alfonso

ORTIZ FRANCIS EDGAR HERMOGENES

locality: ELOY ALFARO

streetAddress: SUCRE 24 DE MAYO SN MALDONADO

legalName: ORTIZ FRANCIS EDGAR HERMOGENES

MORENO CEDENO WILLIAM EDUARDO

locality: QUININDE

streetAddress: 16A M573 SL2 P2 QUININDE STD 16A Y P2 BARRIO TELEMBI S/N ROSA ZARATE (QUININDE), CABECERA CANTONAL

legalName: MORENO CEDENO WILLIAM EDUARDO

CALVA IÑAHUAZO WILMER RENE

streetAddress: PRINCIPAL  S/N ROSA ZARATE (QUININDE), CABECERA CANTONAL

legalName: CALVA IÑAHUAZO WILMER RENE

SERVITECNICOS FUMLICON S.A.

streetAddress: RAMON MURIEL AV. LIBERTAD 111 BARTOLOME RUIZ (CESAR FRANCO CARRION)

legalName: SERVITECNICOS FUMLICON S.A.

INGENIERIA C&C CONSTRUCTIONS CIA. LTDA.

streetAddress: HUMBERTO MINA TERCERA 18 SIMÓN PLATA TORRES

legalName: INGENIERIA C&C CONSTRUCTIONS CIA. LTDA.

title: Subasta


description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLES ELECTRICOS

description: SE ADJUDICA  EL PROCESO A LA OFERTA PRESENTADA POR CONSORCIO S. ROJAS, POR CUANTO CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN EL PLIEGO Y ES CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA ENTIDAD, CONFORME LO DISPONE EL ART. 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, POR EL VALOR DE USD $120.409,00, SIN INCLUIR EL IVA, CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 210 DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL ANTICIPO.

title: SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA

title: SIE-CNELESM-090-20-462114

answer: Señores Oferentes, para visualizar y descargar los 9 archivos anexos al pliego, debe subir el pliego en el módulo facilitador de contratación pública proveedores MFC. La entidad contratante ha descargado el pliego subido al SOCE y ha verificado en el MFC, constatándose que los archivos anexos se pueden visualizar correctamente.

description: ESTIMADOS SEÑORES DE LA COMISION, POR FAVOR VOLVER A SUBIR LOS ANEXOS 3 Formularios 1_1 y 1_3.docx, TERMINOS DE REFERENCIA SIE-CNELESM-090-20 Y ESPECIF TEC MATERIALES.pdf , PLAN MANTENIMIENTO SAPG anexo metodologia de trabajo.pdf Y DEMÁS ARCHIVOS ANEXOS LOS CUALES NO ESTAN DISPONIBLES EN EL ARCHIVO USHAY SUBIDO AL PORTAL

answer: Señores oferentes, la experiencia indicada en cuanto a construcciones de redes en media y baja tensión no será aceptada como experiencia específica. Para la participación en el presente proceso SIE-CNELESM-090-20 para la experiencia específica deberán acreditar como experiencia únicamente trabajos en referencia a mejoramiento o mantenimiento de redes de Alumbrado Público General.

description: estimados para experiencia especifica validaran construccion y mantenimiento de redes de baja y media, debido a que constan rubros de luminaria ??

answer: Para el presente proceso de subasta inversa no será necesario la presentación de muestras dado que no forman parte de los parámetros de calificación. Tal como se indica en el pliego en la sección Obligaciones adicionales del contratista ?Si en caso que en las bodegas de CNEL EP UN-ESM, no exista material suficiente el contratista tendrá la opción de adquirir las cantidades necesarias de acuerdo a los rubros de materiales descritos en el presupuesto todo esto previo a la respectiva autorización y sustento técnico del administrador y fiscalizador del contrato. Todos los materiales a adquirir deberán cumplir con las especificaciones técnicas del MERNNR, adjuntas. Antes de cada compra de material autorizada por el administrador de contrato el oferente adjudicado deberá presentar, el certificado de calidad de los materiales estos avalados por el servicio de acreditación ecuatoriana SAE, conforme lo señalado en el art. 31 de la ley del sistema ecuatoriano de la calidad?.

description: ES NECESARIO PRESENTAR MUESTRAS DE LOS MATERIALES

answer: Señores oferentes CNEL EP en calidad de entidad contratante no cuenta con las especificaciones técnicas en formatos editables como Excel o Word, puesto que estas se descargan en formato PDF de la página del catálogo digital de unidades de propiedad del MERNNR http://unidadespropiedad.com/ .

description: Por favor subir especificación técnicas en formato excel

answer: Señores proveedores, conforme lo establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, en la circular Nro. SERCOPSERCOP- 2020-0013-C de fecha 17 de marzo de 2020, directrices para entrega de ofertas, se aclara lo siguiente: -Las ofertas y convalidaciones de errores podrán ser entregados de la siguiente manera: física, courier correo regular o correo electrónico a la dirección gabriela.mosquera@cnel.gob.ec.-El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF formularios de la oferta firmada y sumillado, junto con los documentos de respaldo. -En el caso de que por el tamaño se exceda la capacidad de envío por el correo electrónico, para que los oferentes puedan remitir sus ofertas o convalidaciones de errores por este medio, el canal digital que se deberá utilizar es wetransfer, el correo contracto será gabriela.mosquera@cnel.gob.ec.

description: Estimados, favor indicar si la oferta se entregara de manera electrónica debido a las restricciones en Esmeraldas por Covid19, de ser afirmativa la respuesta favor indicar el correo institucional. Gracias.

answer: Señores oferentes CNEL EP en calidad de entidad contratante por motivo de las diferentes restricciones existentes por la pandemia del por Covid19 para el presente proceso aceptará la documentación de todos los vehículos con las revisiones 2019 que estén caducadas siempre y cuando hayan vencido desde el inicio de la pandemia marzo 2020 hasta la actualidad los que hayan caducado meses atrás o años anteriores no serán válidos para la participación.

description: Estimados, solicitamos se acepten las revisiones vehiculares del año 2019 de las camionetas, grúas y carros canasta debido a las restricciones que existen por el COVID 19. Gracias.

answer: Señores proveedores, conforme lo establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, en la circular Nro. SERCOPSERCOP- 2020-0013-C de fecha 17 de marzo de 2020, directrices para entrega de ofertas, se aclara lo siguiente: -Las ofertas y convalidaciones de errores podrán ser entregados de la siguiente manera: física, courier correo regular o correo electrónico a la dirección gabriela.mosquera@cnel.gob.ec.-El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF formularios de la oferta firmada y sumillado, junto con los documentos de respaldo. -En el caso de que por el tamaño se exceda la capacidad de envío por el correo electrónico, para que los oferentes puedan remitir sus ofertas o convalidaciones de errores por este medio, el canal digital que se deberá utilizar es wetransfer, el correo contracto será gabriela.mosquera@cnel.gob.ec. Este procedimiento de entrega de ofertas estará vigente hasta el día que la autoridad sanitaria declare la terminación de la..

description: ACLARACION

answer: Aclaración CNEL EP UN-ESM para proceso SIE-CNELESM-090-20.Señores oferentes CNEL EP en calidad de entidad contratante por motivo de las diferentes restricciones existentes por la pandemia del por Covid19 para el presente proceso para todo el personal técnico aceptará la Licencias de prevención  de riesgos eléctricos que estén caducadas siempre y cuando hayan vencido desde el inicio de la pandemia marzo 2020 hasta la actualidad las licencias que hayan caducado meses atrás o años anteriores no serán válidos para la participación. Esta aceptación de Licencias de prevención  de riesgos eléctricos caducada únicamente será válida para la calificación si en caso el Oferente llegase a ganar el proceso para la ejecución de los trabajos todo el personal técnico deberá contar con la licencia renovada.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES SIE-CNELESM-090-20

description: ACLARACION

description: ESM SAPG OYM SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA DE SERVICIO DE LA CNEL EP UN ESMERALDAS GD

AUSTROELECTRIC S A

streetAddress: SANTA ROSA ARIZAGA Y MANUEL SERRANO 2219 MACHALA

legalName: AUSTROELECTRIC S A

REINA ROJAS ANNEL SIXTO

streetAddress: MALECON VALDEZ 285 BORBON

legalName: REINA ROJAS ANNEL SIXTO

ORTIZ CAMPOS CARLOS ADONIS

streetAddress: PRINCIPAL  6 VUELTA LARGA

legalName: ORTIZ CAMPOS CARLOS ADONIS

GUAGUA SUAREZ SAMUEL ENRIQUE

locality: MUISNE

streetAddress: Principal Sector Pueblo S/N MUISNE, CABECERA CANTONAL

legalName: GUAGUA SUAREZ SAMUEL ENRIQUE

TONATO LEMA IVAN MANUEL

streetAddress: MALECON MONTUFAR S/N ESMERALDAS

legalName: TONATO LEMA IVAN MANUEL

BARQUET ZAMBRANO ARNALDO ITALO

streetAddress: SOLAR 2 XIMENA

legalName: BARQUET ZAMBRANO ARNALDO ITALO

LIRENAL S.A.

streetAddress: SOLAR 3 TARQUI

legalName: LIRENAL S.A.

Intriago Moran Jose Luis

legalName: Intriago Moran Jose Luis

AVELLAN AVILES BYRON FABRICIO

streetAddress: S/N ROSA ZARATE (QUININDE), CABECERA CANTONAL

legalName: AVELLAN AVILES BYRON FABRICIO

CLAUDIO VILLACIS ALEX RAUL

streetAddress: ABELARDO MONCAYO AV AMERICA OE3-145 RUMIPAMBA

legalName: CLAUDIO VILLACIS ALEX RAUL

CUASAPAZ BEJARANO HENRY WLADIMIR

streetAddress: H CALLE A S1-125 LA FLORESTA

legalName: CUASAPAZ BEJARANO HENRY WLADIMIR

GUERRERO VELEZ JAVIER JOSE

region: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

locality: SANTO DOMINGO

streetAddress: SAN ANTONIO PRINCESA PACHA 204 RIO TOACHI

legalName: GUERRERO VELEZ JAVIER JOSE

BECERRA CORDOVA PAUL DANILO

region: SUCUMBIOS

locality: LAGO AGRIO

streetAddress: GENERAL SUBIA RUMIÑAHUI S/N NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: BECERRA CORDOVA PAUL DANILO

HINGELECTC CIA. LTDA.

streetAddress: AV. DEL COOPERATIVISMO AV. RIO TOACHI S/N RIO VERDE

title: Subasta


description: LAMPARAS DE DESCARGA (EXCEPTO LAMPARAS DE RAYOS ULTRAVIOLETAS): LAMPARAS DE NEON, DE VAPOR, DE VAPOR DE MERCURIO, DE VAPOR DE SODIO, DE XENON, LAMPARAS FLUORESCENTES, LAMPARAS DE DESCARGA PARA FOTOGRAFIA Y EXAMEN ESTROBOSCOPICO, TUBOS DE DESCARGA DE GAS (

description: SE ADJUDICA EL PROCESO A ELECTROMOONS S.A., POR CUANTO SU OFERTA CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN EL PLIEGO Y ES CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA ENTIDAD, CONFORME LO DISPONE EL ART. 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, POR EL VALOR DE USD 13,500.00 SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA, CON UN PLAZO DE 30 DÍAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

title: LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LAMPARAS DE ARCO

title: SIE-CNELESM-091-20-462114

answer: Señores Oferentes conforme lo establece el SERCOP, la oferta podrá ser entrega de forma física o digital, para este caso se receptará las ofertas de forma digital mediante el sistema WeTransfer, a la dirección de gabriela.mosquera@cnel.gob.ec.

description: Sres Comisión FAvor confirmar si la oferta se podrá enviar conforme la CIRCULAR SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, es decir por wetransfer

answer: Señores Oferentes, dadas las restricciones de movilidad existentes en nuestro país por el COVID 19 se deberán remitir catálogos y fotografías de las muestras, una por cada potencia, de forma que se pueda apreciar el cerigrafiado de la lámpara.

description: Sres Comisión TécnicaFAvor confirmar si es posible enviar catalogos claros en lugar de muestras, por la dificultad de movilización que persiste.

answer: Señores Oferentes, dadas las restricciones de movilidad existentes en nuestro país por el COVID 19 se deberán remitir catálogos y fotografías de las muestras, una por cada potencia, de forma que se pueda apreciar el cerigrafiado de la lámpara.

description: Según los términos de referencia, bastará con presentar los catálogos y fotografías a color de los focos a ofertar. Favor confirmar si es correcto, o será necesaria la presentación de las muestras.

answer: Señores Oferentes, se deberán remitir por parte de todos los participantes dentro de su oferta, los certificados emitidos por el IIGE para las lámparas de vapor de sodio de alta presión. La no presentación de estos documentos será causal de descalificación debido a que mediante este documento se puede verificar detalles relacionados con el funcionamiento del bien requerido.

description: Dentro de los requisitos se encuentra la presentación de certificados de pruebas donde , de acuerdo a solicitud del MERNNR del 31 marzo 2020 se deberá presentar el informe de ensayo de flujo luminoso elaborado por el IIGE donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones solicitadas. Consulta 1 : se debe anexar a la oferta este reporte o será unicamente para el oferente adjudicado?  Consulta 2: De presentarse este reporte, favor indicar si se aceptarán reportes emitidos por el anterior laboratorio llamado INER que tuvo vigencia hasta finales del 2018 o se deberán presentar ensayos actualizados del IIGE que comenzó a operar a inicios del 2019?. Favor aclarar

answer: Señores Oferentes, el reporte de ensayo de depreciación de flujo luminoso y curva de mortalidad deberá ser realizado por un laboratorio internacional acreditado o el laboratorio del propio fabricante.

description: Respecto del gráfico de depreciación luminosa y curva de mortalidad, solicitado como requisito en las especificaciones técnicas, aclarar si se trata del reporte que figura en el numeral 16.2.10 de la revisión 10 del MERNNR, donde lo solicitado es : -Reporte de ensayo de depreciación de flujo luminoso de la lámpara según IEC60662-. Gracias

answer: Señores Oferentes, el reporte de ensayo de depreciación de flujo luminoso y curva de mortalidad deberá ser realizado por un laboratorio internacional acreditado o el laboratorio del propio fabricante.

description: Si la respuesta a la pregunta 5 es afirmativa, favor indicar si ese reporte debe ser emitido por un laboratorio internacional acreditado o si se podrá remitir esos reportes -graficos y curva de mortalidad- del propio fabricante a pesar que no sean laboratorios acreditados. Gracias por su aclaración

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES SIE-CNELESM-91-20

description: ACLARACION

description: ESM SAPG OYM ADQUISICIÓN DE FOCOS DE SODIO DE VARIAS POTENCIAS PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SAPG GD

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

MARRIOTT S.A.

locality: SAMBORONDON

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: MARRIOTT S.A.

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

ELECTROMOON S.A.

streetAddress: AV. FRANCISCO DE ORELLANA PASEO 15E NE SOLAR 1-12 TARQUI

legalName: ELECTROMOON S.A.

Celi Espinoza Jose Pablo

locality: BUENA FE

streetAddress: 9 DE OCTUBRE  SN SAN JACINTO DE BUENA FE

legalName: Celi Espinoza Jose Pablo

IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA

streetAddress: AV. DIEGO DE VASQUEZ AV. 10 DE AGOSTO S/N BENALCAZAR

legalName: IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA

INGAREC CIA. LTDA.

streetAddress: JOAQUIN PAREDES JUAN PUMARA OE5-82 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: INGAREC CIA. LTDA.

title: Subasta


description: SERVICIOS DE PROVISION DE ACCESO Y USO DE CAMBIO O NO DE REDES PARA TRANSMISION DE DATOS

description: SERVICIOS DE PROVISION DE ACCESO Y USO DE CAMBIO O NO DE REDES PARA TRANSMISION DE VOZ, DATOS Y VIDEO DONDE SE ORIGIN LA LLAMADA O TERMINA EN UN MICROTELEFONO PORTATIL O DISPOSITIVO, COMO CELULAR PCS ( SERVICIOS DE COMUNICACIONES PERSONALES ), ESMR ( RADI

description: SE ADJUDICA EL PROCESO A ELICOST S.A., POR CUANTO SU OFERTA CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN EL PLIEGO Y ES CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA ENTIDAD, CONFORME LO DISPONE EL ART. 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, POR EL VALOR DE USD 9,000.00 SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA, CON UN PLAZO DE 30 DÍAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

title: SERVICIOS DE  ACCESO Y USO DE TELECOMUNICACIONES  MOVILES

title: SIE-CNELESM-096-20-462114

description: ESM ADECUACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO FASE II DE LA RED LAN - GTI

CONSULTORA MUNDO WEB COMUWEB CIA. LTDA.

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: SAN PABLO DE LOS LAGOS CUBILCHE SN MACHANGARA

legalName: CONSULTORA MUNDO WEB COMUWEB CIA. LTDA.

MUÑOZ ZAMBRANO EDER MOISES

streetAddress: SOLAR 18 LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO)

legalName: MUÑOZ ZAMBRANO EDER MOISES

locality: GUAYAQUIL

ELICOST S.A.

streetAddress: SOLAR 4 TARQUI

legalName: ELICOST S.A.

VACA BRIONES KEVIN CRISTOBAL

streetAddress: AV. FLORES CALLE O S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: VACA BRIONES KEVIN CRISTOBAL

title: Subasta


description: SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES CON WINCHA Y  CONDUCTOR

description: SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES, CAMIONETAS Y OTROS VEHICULOS DE CARGA, CON CONDUCTOR

name: TRANSPORTES Y GRUAS MANUEL JARAMILLO S. A.

description: SE ADJUDICA EL PROCESO A TRANSPORTES Y GRUAS JARAMILLO S.A., POR CUANTO SU OFERTA CUMPLE CON TODO LO REQUERIDO EN EL PLIEGO Y ES CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA ENTIDAD, CONFORME LO DISPONE EL ART. 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, POR EL VALOR DE USD 18,781.20 SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA, CON UN PLAZO DE 180 DÍAS CALENDARIOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

title: SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES CON CONDUCTOR

title: SIE-CNELESM-103-20-462114

answer: Se requiere 2 grúas, 1 de 50 toneladas, 1 de 30 toneladas, así como también una cama baja de 3 ejes o similar con cabezal. Los trabajos a realizar son: movimientos de embarque, traslados y colocación en base de Hormigón Transformadores de Potencia y Equipos de Potencia, embarque y traslado de equipos de potencia entre Unidades de Negocio de CNEL EP.

description: De cuantas toneladas es la grúa que necesitan y que tipo de trabajo debería hacer,

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES SIE-CNELESM-103-20.

description: ACLARACION

description: ESM MNTTO ALQUILER DE SERVICIO DE GRUA DE CAMA BAJA GD

streetAddress: AV. TSACHILA RIO ZAMORA LOTE 21 VALLE HERMOSO

title: Subasta


description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE  COMPUTACION  (INFORMATICA)

description: Se adjudicó el proceso SIE-CNELESM-115-20 al proveedor por que cumplió con lo solicitado por la Entidad Contratante.

title: SIE-CNELESM-115-20-462114

answer: El correo que se debe enviar la documentación de la OFERTA es emilia.espana@cnel.gob.ec

description: Estimada Entidad, por favor su ayuda con los correos de contacto a los cuales se deber enviar las ofertas de forma digital, gracias

answer: Estimado, el mantenimiento se debe realizar en el sitio debido a que los equiposson de alta demanda y muy delicado.Los mantenimientos se deben hacer en el sitio de acuerdo al ítem ALCANCE en lapágina 10 se está solicitando que el trabajo se debe hacer en el sitio y para estodeben tener vehículo para traslado de los Ingenieros Técnico, revisar TDR.

description: ESTIMADOS BUENAS DIASPOR FAVOR SU ACLARACION, DEBEMOS REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN   SITIO O SE PODRA TRANSPORTAR LOS EQUIPOS HACIA LOS LABORATORIOS DEL OFERENTE.

answer: En respuesta a lo solicitado, se requiere transporte debido que los mantenimientosson en sitio en los diferentes cantonés de la Provincia de Esmeraldas comoejemplo: Quininde - Las Golondrinas a una hora y media, San Lorenzo a dos horas y media Eloy Alfaro - Limones a dos horas Muisne - Chamanga a dos horas. Y el añoespecifico es que el vehículo se devalúa en 5 años es por eso el tiempo mínimopara asegurar el traslado del personal técnico que llegue al sitio a realizar el trabajosolicitado y no haya retraso y la empresa proveedora no tenga multas según eltiempo estimado del trabajo.En relación al personal, sobre la certificaciones técnicas solicitada debido a queCnel. Tiene equipos de alta demanda y delicados. Por tanto se requiere certificadosespecíficos ya que estos equipos deben ser manipulados por persona calificada, conexperiencia en los modelos específicos solicitado en los TDR.Favor dirigirse al TDR.

description: Buenas tardes son varias son mis interrogantes primera en los pliegos indica que se solicita un Ing. en sistemas y en en los cuadros del personal técnico no especifica el Ing en sistemas.Segunda. No encuentro la razón por la cual ustedes puedan solicitar que el vehículo que se requiera para la movilización sea un año especifico en este caso 2015,Tercera como pueden ustedes disponer el mantenimiento correctivo en 15 días si los repuestos solicitados por ustedes no llegan en ese limite de tiempo y esto la verdad nos indica que ya esta direccionado este proceso a empresa o persona natural X por cuanto piden en la parte de certificados que se hayan hecho cursos específicos.en los pliegos no indican un informe tecnico de alguna empresa que haya realizado dicha inspeccion en los equipos de impresion para que ustedes pidan ya los repuestos especificos esto nos vuelve ha indicar que esta direccionado.Como tecnico de 25 años de servicio al sector publico primero se realiza el matenimient

answer: Como funcionario público he trabajado en el área de tecnología y se han realizadomantenimiento preventivo y correctivo directamente, ya que se cuenta con unpersonal técnico conocedor de la materia en equipo de impresión. Por favor dirigirsea los TDR.

description: preventivo y con el informe tecnico se solicita las partes y piezas solamente que se requieran y no se solicita piezas por demas que no van ha ser colocadas.por esta razon vuelvo a recalcar este proceso se ve direccionado muchas gracias espero sus aclaraciones

answer: Ver Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones

description: ACLARACION

description: REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN: PRESENTA ERRORES DE CONVALIDARFOJAS       SINFOLIAR23-32                NO182FOJAS      SINNUMERAR34-42                  NO45-52                  NO55-68                  NO73-87                  NO

description: ESM MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO ESMERALDAS

Gualoto Guacollante Diego René

locality: QUITO

streetAddress: EL DORAL CARLOS MANTILLA LOTE 7 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: Gualoto Guacollante Diego René

MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.

streetAddress: EDUARDO SALAZAR GOMEZ DIEGO NOBOA N36-170 LA VICENTINA

legalName: MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.

title: Subasta


description: LIMPIADORAS INDUSTRIALES

description: LIMPIADORAS INDUSTRIALES

description: MAQUINAS PARA MOLINERIA O PARA LA ELABORACION DE CEREALES O LEGUMINOSAS SECAS (CON EXCEPCION DE MAQUINARIA DE TIPO AGRICOLA): ALIMENTADORAS AUTOMATICAS, CARRETELES DE CERNER, CEDAZOS DE MOLINO, CRIBAS MULTIPLES, DESINTEGRADORES, LIMPIADORAS INDUSTRIALES,

description: Por cumplir con los requerimientos de CNEL EP UN Esmeraldas

title: MAQUINARIA UTILIZADA EN LA INDUSTRIA DE LA MOLINERIA O PARA LA ELABORACION DE CEREALES O LEGUMINOSAS SECAS, EXCEPTO LA MAQUINARIA AGRICOLA

description: LIMPIADORAS INDUSTRIALES

description: LIMPIADORAS INDUSTRIALES

title: SIE-CNELESM-116-20-462114

answer: Sr. Oferente Si siempre y cuando los ítem descritos en el acta de entrega de recepción de materiales de Construcción concuerden con los solicitados en el proceso SIE-CNELESM-116-20, para ?ESM – MNTTO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACIONES - GD?

description: Si tengo un acta de entrega de recepción de materiales de construcción, cuyo listado de item existe materiales eléctricos, es válida esta acta de entrega para este proceso como experiencia del Oferente ?

answer: Señores proveedores, conforme lo establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, en la circular Nro.SERCOPSERCOP-2020-0013-C de fecha 17 de marzo de 2020, directrices para entrega de ofertas, se aclara lo siguiente:-Las ofertas y convalidaciones de errores podrán ser entregados de la siguiente manera: física, courier correo regular o correo electrónico a la dirección emilia.espana@cnel.gob.ec.-El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF formularios de la oferta firmado y sumillado, junto con los documentos de respaldo.-En el caso de que por el tamaño se exceda la capacidad de envío por el correo electrónico, para que los oferentes puedan remitir sus ofertas o convalidaciones de errores por este medio, el canal digital que se deberá utilizar es wetransfer, el correo contracto será emilia.espana@cnel.gob.ec.Este procedimiento de entrega de ofertas estará vigente hasta el día que la autoridad sanitaria declare la terminación de la emergencia sanit

description: Se puede enviar la oferta por correo electrónico? si en caso es afirmativa indicarnos el correo electrónico.

answer: Se anexa ACTA DE PREGUNTAS RESP Y ACLARACIONES 116-20-signed

description: ACLARACION

description: ESM – MNTTO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SUBESTACIONES - GD

TEDEX S.A.

streetAddress: PUERTO SANTA ANA CALLE NUMA POMPILIO LLONA DIAGONAL AL EDIFICIO LOS CILOS S/N TARQUI

legalName: TEDEX S.A.

title: Subasta


description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

description: Se adjudicó el proceso SIE-CNELESM-117-20 al oferente por que cumplió con lo solicitado por la Entidad Contratante.

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

title: SIE-CNELESM-117-20-462114

answer: SEÑOR OFERENTE SE SUBIRÁN LAS ESPECÍFICACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL MERNR

description: Por favor adjuntar las especificaciones técnicas de los conectores solicitados.

answer: Señor oferente, referirse a las especificaciones técnicas adjuntas en el pliego

description: LOS TIPOS DE CONECTORES DEBEN SER CTP EN ALTA CONECTIVIDAD

answer: La oferta se presentará de forma física y electrónica: FISICA: El oferente deberá presentar personalmente DOS ofertas técnicas física en Original y Copia, documentación legible, debidamente sumilladas y foliadas las hojas. Adjuntar copia de cedula de los socios y accionistas participes en el caso de persona jurídica y para los partícipes de una Asociación o Consorcio, para lo cual deberán adjuntar en un medio de almacenamiento magnético los documentos firmados electrónicamente para verificar la validez de la firma electrónica. ELECTRÓNICA: En concordancia a lo establecido en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, emitido el 27 de octubre de 2020, el oferente podrá entregar su oferta electrónica al correo emilia.espana@cnel.gob.ec la oferta se presentará conforme a lo solicitado en el pliego y especificaciones técnicas adjuntas. El oferente deberá remitir la oferta desde el correo registrado en el SOCE. El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF.

description: Estimados la oferta solo se deberá enviar a través del SOCE? Como se entregará las muestras y en donde?

description: ESM MNTTO ADQUISICION DE CONECTORES DENTADOS DE ESTANCO PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION GD

SKYCOMPANY S.A.

streetAddress: TERCERA 110. KM. 5.5 DIAGONAL A LA PANADERIA PANKEYS S/N TARQUI

legalName: SKYCOMPANY S.A.

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

title: Subasta


description: MEDIDOR ELECTRONICO BIFASICO RESIDENCIAL

description: MEDIDORES DE PARAMETROS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

description: Se adjudica el proceso a la oferta presentada por ACRETI S.A., por cuanto su oferta cumple con todo lo requerido en el pliego y es conveniente a los intereses de la entidad, conforme lo dispone el Art. 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por el valor de $ 285.100,00 sin incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA, con un plazo de ejecución de 30 días calendario.

title: MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, LIQUIDOS O ELECTRICIDAD

title: SIE-CNELESM-122-20-462114

answer: Estimado, dentro de los pliegos, en la sección IV- Observaciones se enuncia lo siguiente: SOBRE LA ENTREGA DE LAS OFERTAS: Señores proveedores, en fiel cumplimiento a la Resolución RESERCOP-2020-106 y Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, se comunica que las ofertas deberán ser presentadas únicamente a través del Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE, siendo obligatoria la suscripción de las mismas de manera electrónica,... CNEL EP Oficina Central mediante memorando Nro. CNEL-CNEL-2020-0733-M de fecha 13/11/2020. DETERMINA ?... el estricto cumplimiento a la normativa dispuesta en la Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-106 y circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, así mismo se dispone establecer en los respectivos TDR y/o Especificaciones Técnicas, así como en los Pliegos de los diferentes procesos de contratación, que el único medio para la entrega de ofertas por parte de los proveedores, deberá ser exclusivamente de manera electrónica a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS.

name: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S. A SINAESA

description: de acuerdo a la resolución Nro. RE-SERCOP-2020-106 y las Directrices dadas por el SERCOP en su Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C del 17 de marzo de 2020, confirmar los correos electrónicos a los que se debe enviar la oferta electrónica firmada de igual manera como alternativa válida a la presentación de ofertas físicas

answer: CNEL EP Unidad de Negocio Esmeraldas tiene un proyecto de instalación de medidores vigente donde se prioriza la atención oportuna a nuestros usuarios finales, en vista de la escasez de materiales en bodega se mantiene el plazo de entrega en 30 días.

description: Estos son bienes de importación, rogamos ampliar el plazo a 120 días a menos que ya se tenga un proveedor preparado y  pre-seleccionado.

answer: No se autoriza, favor regirse exclusivamente a los pliegos establecidos.

description: estos son bienes importados y prácticamente sin VAE .... se autorizaría que los bienes sean importados y consignados a la Entidad Contratante para agilitar y priorizar la nacionalización?

answer: Las especificaciones técnicas de este proceso son las mismas que constan en la página web del MERNNR, sección unidades de propiedad.

description: Cuál es la marca y modelo que se utilizaron como REFERENCIA para estas especificaciones? Podrían subir diagramas o imágenes referenciales de los equipos requeridos?

answer: Favor regirse exclusivamente a los pliegos establecidos.

description: Estimados Sres. CNEL EP UN ESMERALDASDebido a los ultimos acontecimientos a nivel mundial y ya que la economia no esta tan bien no hemos podido realizar importaciones por ende no contamos con muestras de los bienes a adquirir. Apelamos a su buen sentido y solisitamos se omita la presentacion de muestras a menos que que ya se tenga un proveedor preparado y pre-seleccionado.

answer: Este proceso involucra la adquisición de 6000 Kit de acometida: CONECTOR ESTANCO3 UNIDADES POR KIT=3 PORTAFUSIBLE2 UNIDADES POR KIT=2 FUSIBLES NEOZED 63A2 UNIDADES POR KIT=2 DERIVADOR PARA CABLE CONCENTRICO=1 PINZA ANCLAJE2 UNIDADES POR KIT=2 PRECINTOS PLASTICOS DE 350MM8 UNIDADES POR KIT=8 MENSULA PARA POSTE=1 MENSULA PARA FACHADA=1.

description: Por favor confirmar las cantidades que conforman el KIT DE ACOMETIDA.

answer: El VAE está establecido por el SERCOP no por la entidad contratante, de acuerdo al CPC seleccionado, el mismo que corresponde al objeto del proceso. En el link https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/valor-agregado- ecuatoriano/, se podrá verificar lo manifestado.

description: Estimados Sres. Queremos comentarles que uno de los componentes del KIT DE ACOMETIDA es de produccion nacional el componente es la PINZA DE ANCLAJE, TERMOPLÁSTICA, AJUSTABLE PARA ACOMETIDAS este material tiene asignado el CPC 429991112 con un VAE de 40%. Como empresa nacional nos sentimos sumamente afectados ya que en el presente proceso no solicitan VAE. RESOLUCION SERCOP-2018-0000089 PAG 11 ART 104.1 CORRECTA DEFINICION DEL OBJETO DE CONTRATACION.- PARRAFO 3 El area requirente, en uso de las herramientas informaticas del Sistema Oficial de Contratacion Pública del Ecuador debera seleccionar el codigo del Clasificador Central De Productos CPC que se adecue de mejor manera al objeto de contratacion y garantizara que no se excluya arbitrariamente a proveedores por el uso erroneo de un CPC especifico o la omision en el uso de un CPC cuando este se encuentre oculto dentro de la descripcion de las especificaciones tecnicas o terminos de referencia del procedimiento.

answer: Favor regirse a la respuesta a la Pregunta 2.

description: Estimados, debido a que la importación de los equipos toma de 90 a 120 días, el tiempo de entrega en muy poco probable de cumplir, así como la presentación de muestras ya que esto va en contra de la situación actual que vive la economía mundial. Solicitamos corregir estos parámetros

answer: El SAE forma parte integral de la oferta por lo tanto el oferente deberá presentar este documento conforme a lo solicitado en pliegos.

description: Estimados, favor confirmar que los certificados SAE serán únicamente para el oferente adjudicado

answer: Favor regirse a las especificaciones técnicas del pliego, adicional a esto, CNEL EP UN ESMERALDAS entregará al oferente adjudicado toda la información técnica y demás para que pueda desarrollar la integración.

description: Estimados, cual es el software actual y la tecnología actual a la que se deben integrar los medidores?

answer: Señores oferentes se aclara que para el presente proceso se requiere la presentación obligatoria de las siguientes muestras: medidor y kit de acometida, en caso de ser adjudicado previa a la suscripción del contrato deberá presentar las demás muestras para efecto de corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.

description: Estimada Comisión Técnica, favor aclarar si es necesario entregar muestra de todos los materiales solicitados ya que debido a la complejidad tecnológica del medidor se debería solicitar únicamente muestra del medidor para las pruebas correpondientes. Solicitamos muy comedidamente se tome en cuenta nuestra observación.

answer: Favor regirse a la respuesta de la pregunta 2.

description: Estimados señores de la comisión técnica por favor solicitamos ampliar el plazo de entrega, ya que el tiempo de entrega propuesto es muy corto.

answer: Estimado, dentro de los pliegos, en la sección IV- Observaciones se enuncia lo siguiente: SOBRE LA ENTREGA DE LAS OFERTAS: Señores proveedores, en fiel cumplimiento a la Resolución RESERCOP-2020-106 y Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, se comunica que las ofertas deberán ser presentadas únicamente a través del Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE, siendo obligatoria la suscripción de las mismas de manera electrónica,... CNEL EP Oficina Central mediante memorando Nro. CNEL-CNEL-2020-0733-M de fecha 13/11/2020. DETERMINA ?... el estricto cumplimiento a la normativa dispuesta en la Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-106 y circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, así mismo se dispone establecer en los respectivos TDR y/o Especificaciones Técnicas, así como en los Pliegos de los diferentes procesos de contratación, que el único medio para la entrega de ofertas por parte de los proveedores, deberá ser exclusivamente de manera electrónica a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS.

description: Por favor indicar a ue correo se debe enviar la oferta electronica. Gracias

answer: -Aclaración No.1: Por error de digitación, se deja asentado que en el Anexo 10 del pliego ?ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES-122-20? se estipuló SIE-CNELCORP-006-20 cuando corresponde al proceso: SIE-CNELESM-122-20.

description: ACLARACION

answer: -Aclaración No. 2: En el Anexo 10 del pliego ?ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES-122-20? para el presente proceso la entidad NO REQUIERE DEL COLECTOR DE DATOS.

description: ACLARACION

answer: -Aclaración No. 3: Se adjunta los Anexos 1, 2 y 3 correspondientes a la información técnica relacionada a la programación de los medidores que no fueron anexados en el pliego, pero que son necesarios para este proceso.

description: ACLARACION

answer: -Aclaración No. 4: Para el presente proceso se requiere sólo la presentación de las siguientes muestras: Medidor y kit de acometida y no como se solicita en las especificaciones técnicas del pliego.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES SIE-CNELESM-122-20

description: ACLARACION

description: ESM ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ATENCIÓN DE CLIENTES MASIVOS GC

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE AV. DEL EJERCITO 1703 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

AELECINGENIEROS CIA LTDA

streetAddress: CAMINO DE LA LUNA SIN INTERSECCIÓN OE5-520 POMASQUI

legalName: AELECINGENIEROS CIA LTDA

title: Subasta


description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

description: Se adjudicó el proceso SIE-CNELESM-137-20 al proveedor por que cumplió con lo solicitado por la Entidad Contratante.

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

title: SIE-CNELESM-137-20-462114

answer: Dirección: Río Coca y Río Cayapas sector Santas Vainas en los previos de CNEL UN Esmeraldas, Edificio Administrativo 2do piso, Secretaría de Administración.

description: Buenos días, por favor su ayuda con la dirección de entrega de la oferta física

answer: Se envía especificaciones técnicas de materiales, tanto para la grasa dieléctrica, el W40 es de 11 onzas/ 311g / 382ml, el taco ficher sus dimensiones 10 mm, la cinta aislante de dimensión 19mm x 2m... Revisar Acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Favor subir las especificaciones tecnicas para saber que modelo ofertar, esto para la grasa dielectrica,wd 40 indicar las onzas, para el taco ficher indicar el tamaño, la cinta aislante indicar las yardas

answer: Ver Acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: ACLARACION

description: ESM ADQUISICION DE MATERIALES PARA CLIENTES ESPECIALES GC

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

SEIUS S.A.

streetAddress: AUTOPISTA RUMIÑAHUI OTTO AROZEMENA 41 CONOCOTO

legalName: SEIUS S.A.

MATUTE CHACHO MARCOS ROLANDO

streetAddress: ISAC BARRERA ATAHUALPA 11 CONOCOTO

legalName: MATUTE CHACHO MARCOS ROLANDO

Navarrete Pullas Consuelo Maribel

streetAddress: 9 DE AGOSTO CARAN OE2-86 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: Navarrete Pullas Consuelo Maribel

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

title: Subasta