description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

name: INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC

description: En concordancia con los resultados obtenidos de la calificación y conforme Resolución de Adjudicación Nro. 0120-2020 de fecha 09 de julio de 2020.

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELEOR-013-20-462114

answer: Estimados proveedor, las suspensiones de servicio estrictamente necesarias para la ejecución de la obra se coordinarán con CNEL EP UN El Oro.

description: SI SE PUEDE COORDINAR LOS APAGONES NECESARIOR CON LA UNIDAD CNEL -EP EL ORO

answer: Estimado proveedor, se adjunta archivo de especificaciones técnicas a cumplir en los equipos ofertados.

description: Estimados en la especificación de los Reconectadores en el Item 2.11 Grupo de ajustes se encuentran requiriendo 8 grupos de ajustes de protección, cuando CNEL CORP ha homologado que sean 4 grupos de protección, por lo tanto solicitamos que se acepten equipos que cumplan con por lo menos 4 grupos de protección.

answer: Estimado proveedor, las estructuras de montaje de Acero InoxidabIe ofrecen mayor protección contra Ia oxidación durante periodos largos, debido a que el acero galvanizado en caliente contiene soIo una capa extrerna de recubrimiento anticorrosivo que se desgasta con el tiempo. Además, a diferencia deI acero gaIvanizado en caliente, eI acero inoxidabIe posee la propiedad de autocurarse ante cualquier rasguño o corte del metal, haciéndolo mas resistente a la corrosión.

description: Estimados en la especificación de los reconectadores item 1.24 Estructura, estan solicitando que la estructura de montaje sea de Acero inoxidable lo cual es diferente para los otros equipos de la  subestación donde están solicitando estructuras de acero galvanizado en caliente. Por lo tanto solicitamos se acepte el suministro de reconectadores con estructuras de montaje en acero galvanizado en caliente.

answer: Estimado proveedor, los equipos que requieren certificado de distribuidor autorizado se encuentran detallados en el numeral 4.1.8 ?Otros parámetros resueltos por la entidad contratante? de los Pliegos del Proceso.

description: El certificado de distribuidor autorizado requerido es solo para los Reconectadores y TP?s ?.

answer: Estimado proveedor, no hay estructuras existentes que tengan que desmontarse.

description: Existe algún tipo desmontaje de estructura existente que tenga que realizarse?

answer: Estimado proveedor, el personal técnico mínimo requerido para la ejecución de la obra se encuentra detallado en el numeral 4.1.3 ?Personal técnico mínimo? de los Pliegos del Proceso.

description: En los pliegos se solicita ?Técnico en Montaje de Subestaciones Linieros, serán las personas encargadas de la ejecución del montaje de estructuras y equipos?. Sírvanse revisar este requerimiento considerando que el presupuesto estipulado no se ajusta a la realidad al solicitar 5 tecnólogos para montaje estructuras y equipos. Lo que si se estila es que el maestro de obra pueda ser un tecnólogo y el resto de linieros deberían ser bachilleres. Considerar que ya como otro requerimiento ya existe un residente de obra.

answer: Estimado proveedor, el detalle de los rubros a considerar para la construcción de la malla de tierra en la obra se encuentra en el análisis de precios unitarios constante como anexo a los Pliegos del Proceso. Se adjunta plano detallando el recorrido de la malla de tierra proyectada.

description: Con respecto al rubro 9 ?Suministro e instalación de conductor de cobre electrolítico desnudo, calibre 4/0 AWG en malla de puesta a tierra. Incluye excavación, capa de tierra orgánica de 25 cm y relleno – compactado?. Sirvase suministrar el plano de la nueva malla o de la extensión de la malla de tierra existente y con esto poder evaluar ese rubro que consta como global o una sola unidad.

answer: Estimado proveedor, se adjunta archivo de especificaciones técnicas a cumplir en los equipos ofertados.

description: La tabla de datos técnicos garantizados a presentar en la oferta son solo los que se indican en el Anexo 1 cuyo archivo corresponde al nombre ?7-8-ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS?. Sírvanse confirmar.

answer: Estimado proveedor, se adjunta diagrama unifilar resaltando el sistema de 13.8 kV a intervenir en el presente proceso.

description: Sírvase adjuntar los planos de diagrama unifilar resaltando que ramales se van a trabajar en este proceso.

answer: Estimado proveedor, se adjunta archivo de especificaciones técnicas a cumplir en los equipos ofertados.

description: Confirmar que el voltaje nominal primario en los PT?s para la tabla de datos garantizados es de 13.8 kV ?  De acuerdo a la Tabla de Cantidades y Precios en el rubro 7 de igual manera sírvase confirmar el voltaje secundario para este equipo ya que difiere la Tabla de Cantidades con la Tabla de datos garantizados.

answer: Estimado proveedor, se adjunta plano de detalle de estructuras metálicas del pórtico de 13.8 kV.

description: Existen planos para las estructuras metálicas? . Independiente de que el rubro 10 indique que su unidad este en kg.

answer: Estimado proveedor, se adjunta plano del alumbrado exterior del patio proyectado.

description: Sírvanse suministrar planos del alumbrado exterior para evaluar el rubro 12.

answer: Estimado proveedor, la presentación de ofertas de compromiso de consorcios deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en la normativa vigente así como en los documentos precontractuales del presente proceso.

description: Para la calificación de los Consorcios, cuales serán los requisitos de sus integrantes. Podránintegrar un Consorcio únicamente personas naturales o con profesiones ajenas al sector eléctricoComo Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Comercial, etc. Utilizando únicamente lasexperiencias General y Especifica de un Profesional en Electricidad? Favor indicar.

answer: Estimado proveedor, la presentación de ofertas de compromiso de consorcios deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en la normativa vigente así como en los documentos precontractuales del presente proceso.

description: Para la conformación de un Consorcio para este Proceso? puede ser integrado por profesionales encualquier rama Profesional, como Ingenieros Civiles especializados en construcciones civiles,construcción de Edificios, puentes, etc., Economistas, y de otras Profesiones utilizando únicamentela experiencia de un Profesional en Electricidad? o deberán conformar el Consorcio Profesionalesen Electricidad. Favor indicar.

answer: Estimado proveedor, se aclara que la presentación de cumplimiento de la norma IEEE C37.61-1973 es opcional.

description: Estimados, en el item 1.17 Norma de operación y mantenimiento solicitan IEEE C37.61-1973. Adjuntar certificación de cumplimiento de la norma, pero la norma no establece parámetros constructivos solo recomendaciones de operación y mantenimiento para el usuario. Este punto es un claro direccionamiento a una marca de reconectadores en especifico lo cual se contrapone con la Ley de Contratación Publica en donde se debe garantizar la libre participación de los oferentes sin beneficiar a los representantes de una marca en especifico.

answer: Estimado proveedor, se adjunta archivo de especificaciones técnicas a cumplir en los equipos ofertados.

description: Estimados, solo se han incluido las especificaciones de las estructuras, los reconectadores y los transformadores de potencial. Favor incluir las especificaciones de los demas items solicitados en el pliego.

answer: Estimado proveedor, se adjunta archivo de especificaciones técnicas a cumplir en los equipos ofertados.

description: Estimados señores de la comisión técnica, en el anexo 1 de especificaciones técnicas se mencionan los equipos ?Seccionadores Unipolares de 13,8 KV? pero no se ha incluido el cuadro de especificaciones técnicas referente a estos equipos, por favor en caso de requerir el cuadro de cumplimiento de especificaciones técnicas adjuntarlo caso contrario agradeceríamos que nos confirmen que no es requerido.

answer: Estimado proveedor, se adjunta Plano de implantación del diseño del nuevo patio de 13.8 kV.

description: Estimados señores de la comisión técnica por favor de ser posible solicitamos se adjunte los planos del mejoramiento del diseño del Patio de 13,8 KV del presente proyecto.

answer: Estimado proveevor, en virtud del requerimiento institucional no es posible ampliar el plazo de entrega de ofertas.

description: Estimados, dado que las especificaciones técnicas se encuentran incompletas, que los fabricantes de los equipos requeridos están tardando en responder a las solicitudes de cotización y que el tiempo de entrega de las ofertas es demasiado corto para preparar una oferta adecuada, solicitamos que se amplié el plazo de entrega de ofertas por lo menos en 10 días.

answer: Estimado proveedor, se adjuntan planos de implantación, detalle de estructuras metálicas, detalle de malla de tierra, diagrama unifilar, alumbrado exterior del patio proyectado.

description: Señores de la comisión técnica, pueden ayudar con plano eléctrico y electromecánico de los trabajos a realizarse para hacer bien los analisis de precios unitarios

name: IELMESA S.A. INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA

name: CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.

description: EOR - MEJORAMIENTO DE PATIO DE 13.8 KV EN LA SUBESTACIÓN BALAO - GD

CALLE URGILES RAUL MARCELO

streetAddress: DANIEL HERMIDA AVE. DE LAS AMERICAS 1-56 EL VECINO

legalName: CALLE URGILES RAUL MARCELO

CARRION AGUILAR JOFFRE RENE

locality: MACHALA

streetAddress: SN AV 25 DE JUNIO S/N LA PROVIDENCIA

legalName: CARRION AGUILAR JOFFRE RENE

ALVAREZ OLARTE KELVIN PAUL

locality: EL GUABO

streetAddress: S/N EL GUABO, CABECERA CANTONAL

legalName: ALVAREZ OLARTE KELVIN PAUL

TRASELEC S.A.

streetAddress: BETA  SOLAR 11 TARQUI

legalName: TRASELEC S.A.

ENERGYCONTROL S.A.

streetAddress: CDLA. URDE SA CENTRAL, BALSAMOS 118 ENTRE TODOS LOS SANTOS  SN TARQUI

legalName: ENERGYCONTROL S.A.

streetAddress: TERCERA  104-A XIMENA

streetAddress: SOLAR 14 TARQUI

streetAddress: PAYAMINO Y 6 DE DICIEMBRE: frente al club los girasoles E7-47 JIPIJAPA


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Unidad

currency: USD

scheme: SERCOP

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

scheme: CPC

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

description: De acuerdo a resolución Nro. 0101.

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELEOR-012-20-462114

status: complete

answer: Estimado oferente NO, debido que se solicita acta de entrega recepción definitiva y el ?o? del certificado se deriva de la definición del acta definitiva, por ende el certificado deberá garantizar el cumplimiento de la obra o servicio en su totalidad.

description: favor aclarar si como experiencia especifica se puede presentar un proyecto en mantenimiento de redes de media tensión con avance del 83% de ejecución, siendo justificado con un certificado emitido por el administrador del contrato o máxima autoridad de la Unidad de Negocio.

answer: Estimado oferente el objetivo de la experiencia específica es lograr que esta se enmarque al objeto de la contratación, tal como se lo establece en el literal c de la sección experiencia del oferente de la plantilla del proceso o términos de referencia ?c La experiencia especifica deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación?, por ende se validara la experiencia especifica en la ejecución de contratos que contemplen la hincada y retiro de postes en redes de distribución de baja y media tensión

description: SEÑORES DE LA COMISION TECNICA, FAVOR ACLARAR O RECTIFICAR LO SIGUIENTE: SEGÚN EL TDR Y PLIEGO DEL PRESENTE PROCESO PIDEN COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA CONTRATOS EJECUTADOS EN CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO EN REDES DE MEDIO Y ALTO VOLTAJE, AHORA MI PREGUNTA ES PORQUE PIDEN EN MEDIO Y ALTO VOLTAJE, REVISANDO LOS RUBROS DE ESTE PROCESO SON DE ESTRUCTURAS EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE E HINCADO DE POSTES...

answer: Estimado oferente el objetivo de la experiencia específica es lograr que esta se enmarque al objeto de la contratación, tal como se lo establece en el literal c de la sección experiencia del oferente de la plantilla del proceso o términos de referencia ?c La experiencia especifica deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación?, por ende se validara la experiencia especifica en la ejecución de contratos que contemplen la hincada y retiro de postes en redes de distribución de baja y media tensión

description: PARA JUSTIFICAR LA EXPERIENCIA ESPECIFICA SE PUEDE PRESENTAR CONTRATOS EJECUTADOS EN CONSTRUCCIÓN DE REDES EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN?  PREGUNTO ESTO YA QUE LOS RUBROS A EJECUTAR EN ESTE PROCESO SON MERAMENTE EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN.

answer: Estimado oferente el objetivo de la experiencia específica es lograr que esta se enmarque al objeto de la contratación, tal como se lo establece en el literal c de la sección experiencia del oferente de la plantilla del proceso o términos de referencia ?c La experiencia especifica deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación?, por ende se validara la experiencia especifica en la ejecución de contratos que contemplen la hincada y retiro de postes en redes de distribución de baja y media tensión

description: Estimada comisión, se ha procedido a dar lectura de los documentos del proceso y solicitamos que la descripción de la experiencia específica considere el cambio de la conjunción copulativa "y" por la conjunción disyuntiva "o" y se añada la palabra "baja", es decir, a manera de recomendación quedaría "Construcción incluye el hincado de postes o mantenimiento cambio de postes en mal estado en redes de bajo o medio o alto voltaje", esto con el objetivo de que se permita la mayor participación de oferentes del área eleéctrica tal como lo establece el SERCOP.

answer: Estimado oferente se deberá emitir con la oferta una carta compromiso firmada indicando que los materiales a suministrar cumplen con lo estipulado en las especificaciones del MERNNR Unidades de Propiedad el oferente adjudicado deberá presentar los certificados de conformidad de los materiales a suministrar al administrador y fiscalizador del contrato.

description: Estimada comisión en lo que respecta al cumplimiento de especificaciones técnicas indicar si se debe adjuntar algún tipo de documento elaborado por el oferente que indique que los materiales y/o equipos cumplirán con las especificaciones del MERNNR o ustedes darán algún tipo de formato que se deberá adjuntar a la oferta?. Dar un detalle de como será la calificación de este parámetro.

answer: Estimado oferente se deberá emitir con la oferta una carta compromiso firmada indicando que los materiales a suministrar cumplen con lo estipulado en las especificaciones técnicas del MERNNR Unidades de Propiedad el oferente adjudicado deberá presentar los certificados de conformidad al administrador y fiscalizador del contrato de los materiales a suministrar para el cumplimiento de la obra.

description: Estimados miembros de la comisión  para Que los materiales suministrados cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas de acuerdo al MERNNR, se deberá presentar una carta de compromiso o se debe adjuntar el detalle de especificaciones técnicas? o de no ser ninguna de estas dos opciones detallar con precisión que se debe presentar

answer: Estimado Oferente de acuerdo la consulta realizada, el área requirente confirma que la unidad de medida de los rubros que indica deberán estar en metros.

description: Estimado miembros de la comisión, en el detalle de los rubros los ITEMS 13 Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,51 mm 3/8",  3155 kgf, 14 Conductor desnudo sólido de Al, para ataduras, No. 4 AWG, 117 MOVILIZACION A SITIO DE POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 hasta  12 M, A MANO, todos esos rubros están en UNIDAD  cuando lo correcto debe ser en METOS, por favor confirmar si en el APU se coloca en METROS.?

answer: Estimado Oferente el cambio de postes en zonas de difícil acceso no incluye las islas los trabajos a efectuarse es solo en continente, salvo en caso de emergencia la entidad contratante brindara la movilización marítima correspondiente.

description: ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN, POR FAVOR  INDICAR QUE SI EL CAMBIO DE POSTES EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO INCLUYEN LAS ISLAS ?? DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA CUALES ???.

answer: Estimado oferente el objetivo de la experiencia específica es lograr que esta se enmarque al objeto de la contratación, tal como se lo establece en el literal c de la sección experiencia del oferente de la plantilla del proceso o términos de referencia ?c La experiencia especifica deberá estar directamente relacionada con el objeto de la contratación?, por ende se validara la experiencia especifica en la ejecución de contratos que contemplen la hincada y retiro de postes en redes de distribución de baja y media tensión.

description: Señores de la comisión, por favor hacer la aclaración en lo referente a lo solicitado en la  experiencia específica  " incluye el hincado de postes o mantenimiento cambio de postes en mal estado en redes de medio y alto voltaje", por la naturaleza de la obra se debería considerar el cambio en redes de medio y bajo voltaje.

answer: Estimados miembros de la comisión, la convalidación solicitada, ya fue enviada vía correo a la siguiente dirección: marlene.capa@cnel.gob.ec

description: Estimado oferente, se solicita que se remita el anexo correspondiente al cronograma valorado de trabajo, el mismo que hace referencia en el punto 1.8 de su oferta y en el índice de anexos como: Anexo 18 CRONOGRAMA VALORADO cuyo nombre de archivo es cronograma_oferente.xls.De acuerdo con las directrices dadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP-, mediante circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, en caso de existir convalidación de errores, lo podrán realizar a través de los siguientes medios: física, courier correo regular o correo electrónico. En el caso de optar por correo electrónico, deberá remitir a la funcionaria encargada de este concurso, Econ. Marlene Capa Sarango, cuya dirección de correo electrónico es: marlene.capa@cnel.gob.ec.

description: EOR CAMBIO DE POSTES DE DIFICIL ACCESO EN ZONAS RURALES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN POR POSTES DE PLASTICO REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO Y CAMBIO DE POSTES DE HORMIGON EN MAL ESTADO Y REUBICACIÓN DE POSTES EN SECTOR POBLADOS GD

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

eligibilityCriteria: Oferta Económica,Otros,Experiencia General,Experiencia Específica,Experiencia Personal Técnico,MYPES y EPS Locales,MYPES y EPS

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Cotización

CALLE URGILES RAUL MARCELO

region: AZUAY

locality: CUENCA

countryName: ECUADOR

scheme: EC-RUC

ORMAZA ROMERO RAUL ESTEBAN

region: GUAYAS

locality: MILAGRO

streetAddress: OTTO AROSEMENA AVE QUITO G23 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: ORMAZA ROMERO RAUL ESTEBAN

CUEVA URGILEZ FERNANDO ROBERTO

streetAddress: Recinto: El Paraiso, a cien metros de la entrada al Puento Río Chimbo   CHOBO

legalName: CUEVA URGILEZ FERNANDO ROBERTO

GODOY MENDEZ LUIS ENRIQUE

streetAddress: RIO CURARAY Y CALLE JORGE CARRERA s/n MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: GODOY MENDEZ LUIS ENRIQUE

CARRION AGUILAR JOFFRE RENE

region: EL ORO

TENESACA AGUILAR ERNESTO DARIO

streetAddress: JUNIN GENERAL SERRANO 1518 MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: TENESACA AGUILAR ERNESTO DARIO

ICONTELC C LTDA

streetAddress: GUAYAS ARIZAGA Y M SERRANO 2314 MACHALA

legalName: ICONTELC C LTDA

CONSTRUCTORA ALTIPLANOSUR S.A.

locality: HUAQUILLAS

streetAddress: ANTONIO ANTE LOS SHYRIS S/N UNION LOJANA

legalName: CONSTRUCTORA ALTIPLANOSUR S.A.

SYSPOWENERGY S.A.

roles: supplier tenderer

streetAddress: 9 DE MAYO 11VA NORTE Y 11VA NORTE A SN MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SYSPOWENERGY S.A.

PESCORO S A

streetAddress: COLON ROCAFUERTE 1818 MACHALA

legalName: PESCORO S A

roles: buyer procuringEntity

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

CUEVA CAMACHO HUGO XAVIER

streetAddress: PUERTAS DEL SOL URBANIZACION PUERTAS DEL SOL S/N NUEVE DE MAYO

legalName: CUEVA CAMACHO HUGO XAVIER

initiationType: tender


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: POR SER CONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN, CONFORME RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nro. 00141-2020 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2020

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELEOR-032-20-462114

answer: Estimado proveedor, con respecto a sus preguntas tengo a bien indicar que: el cantón al que se le asigna localidad es Arenillas adicionalmente el proceso esta lanzado a nivel nacional ya que es una Cotización de obra y la experiencia dependerá del monto ejecutado, el cual conste en la liquidación.

description: BUENOS DÍAS, POR FAVOR NECESITO REALIZAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:1.- CUÁL ES EL CANTÓN DE LA LOCALÍA?2.- SI NO EXISTIESE OFERENTES CON LA LOCALÍA, ÉSTA SE ABRE A NIVEL PROVINCIAL O NACIONAL?3.- PARA LAS EXPERIENCIAS, SI SE TIENE CONTRATOS DE MANO DE OBRA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, SE CONSIDERA ESE MONTO O SE APLICA ALGÚN FACTOR POR MATERIALES.

answer: Estimado proveedor, en caso de optar por la entrega física de la oferta será suficiente la presentación de la oferta original.

description: Para la entrega de la oferta fisica sera necesario dajuntar copia y CD o se entregara unicamente la oferta original. Favor indicar.

answer: Estimado proveedor, la apertura de la oferta se realizará a través de la plataforma Lifesize, un día posterior a la fecha de entrega de la oferta tal como lo establece el cronograma de control del proceso. Los enlaces y claves de acceso se darán a conocer previo al inicio de la misma, por medio del correo electrónico registrado en su oferta.

description: Para la apertura de las ofertas, si se daran las facilidades para asistir  o cualquier otra forma, o ?defnitivamente no se realizara la apertura en este proceso con la presencia de los oferentes?.

answer: Estimado proveedor, los participantes que oferten como persona natural deberán ser profesionales en el electricidad o afines, en caso de personas jurídicas se aplicará lo establecido en el artículo 65, sobre REGLAS DE PARTICIPACIÓN SOBRE EXPERIENCIA, EXISTENCIA LEGAL Y PATRIMONIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, establecido en la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, además, se regirá al Art.- 8, Capitulo 1 del procedimiento administrativo del registro único de proveedores y registro de entidades contratantes de acuerdo a la resolución INCOP Nro. 052-2011.

name: ELINDCO S A COMPAÑIA ELECTRICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

description: En este proceso de contratación se aceptaran o no, Consorcios conformados por simplemente  personas naturales con  profesiones ajenas a la Ingeniería Eléctrica como Ingenieros Civiles, Ingenieros Comerciales Ingenieros Mecánicos y otras, utilizando únicamente para su  calificación la experiencia general y especifica de un profesional en electricidad?, ya que la ejecución de estas obras son netamente eléctricas como son construcción de redes eléctricas, montaje de transformadores, montaje de redes en media tensión y cambio de redes en baja  tensión?

answer: Estimado proveedor, para compromisos de asociación o consorcios nos remitimos a lo estipulado en la Sección II, Asociación, consorcios o compromisos de asociación o consorcio, Art 31, 32, 33, 34 y 35, en cuanto a los miembros del consorcio, se validará siempre y cuando, los participantes que oferten como persona natural deberán ser profesionales en el electricidad o afines, en caso de personas jurídicas se aplicará lo establecido en el artículo 65, sobre REGLAS DE PARTICIPACIÓN SOBRE EXPERIENCIA, EXISTENCIA LEGAL Y PATRIMONIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, establecido en la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, además, se regirá al Art.- 8, Capítulo 1 del Procedimiento administrativo del registro único de proveedores y registro de entidades contratantes de acuerdo a la resolución INCOP Nro. 052-2011.

description: En proceso para poder calificar  será necesario formar simplemente un Consorcio con solamente  personas jurídicas como Constructoras y con profesionales en cualquier rama como construcciones civiles, construcciones mecánicas e Ingenieros comerciales  con experiencia en obras de construcciones de carreteras, puentes y otras obras civiles y simplemente utilizar la experiencia general y específica de un profesional en electricidad? O será necesario  que  todos los Consorciados sean profesionales en electricidad y que todos tengan la experiencia general y especifica solicitadas para este proceso?

answer: Estimado proveedor, tanto para la experiencia general y específica no se otorgará puntaje a la experiencia mínima requerida, por ser de  obligatorio según los monto $ 134.880,00 y $ 67.440,00 respectivamente, a partir de estosvalores se asigna puntaje directamente proporcional a la oferta de mayor experiencia hasta el monto máximo establecido $ 624.521,52 pasado este valor que resulta de la diferencia del monto ofertado menos el mínimo requerido se otorgara directamente la puntuación máxima de cada experiencia según corresponda.

description: En la metodología para la evaluación por puntaje de la experiencia especifica se indica que este parámetro será calificado con el máximo puntaje a las ofertas que cumplan con la experiencia especifica adicional al valor de experiencia especifica solicitada adicional al requisito mínimo requerida,  además se indica que no podrá superar el valor del presupuesto referencial multiplicado por 1,25   que para este proceso es de USD$ 624.521,52   Pero además se indica más adelante que se otorgara el máximo puntaje a la oferta que presente el valor más alto. Si ya se establece que el puntaje máximo  obtendrán las ofertas que después de cumplir el valor mínimo establecido  estén con valores de  hasta USD$ 624.521,52.,  Se le ruega indicar con que valores serán evaluadas las ofertas.

answer: Se adjunta lo solicitado respecto a la convalidación del detalle de la construcción de la red de media tensión trifásica presentada como experiencia especifica.

description: Estimado oferente, se solicita que se remita el detalle de la construcción de red de media tensión trifásica presentada mediante las actas definitivas de la experiencia específica 2, 3, y 4 enumeradas y detalladas en el punto 1.9. EXPERIENCIA DEL OFERENTE de su oferta. Cabe recalcar que lo solicitado en acta de convalidación corresponde a la experiencia 2, 3 y 4 cuyo contratante seria la SRA.GLADYS ESTELA NARANJO, SR. JOFFRE OSWALDO CAICEDO SANTILLAN y URBANIZACIÓN DIVINO NIÑO, respectivamente.

description: EOR REPOTENCIACION Y RECONFIGURACIÓN DEL ALIMENTADOR EL TELEGRAFO GD

CALLE URGILES RAUL MARCELO

streetAddress: DANIEL HERMIDA AVE. DE LAS AMERICAS 1-56 EL VECINO

Alvarez Cisneros Fernando Lenin

locality: SEVILLA DE ORO

streetAddress: TRANSVERSAL AUSTRAL SIN INTERSECCION S/N PALMAS

legalName: Alvarez Cisneros Fernando Lenin

SALAMEA BRAVO SERGIO RIGOBERTO

locality: GIRON

streetAddress: VIA A BURROHUAYCO KM 6, a quinientos metros de las minas de materia S/N ASUNCION

legalName: SALAMEA BRAVO SERGIO RIGOBERTO

SANTIN LOAIZA MANUEL EDUARDO

streetAddress: AVENIDA DE LA REPUBLICA HUALTACO 520 HUAQUILLAS, CABECERA CANTONAL

legalName: SANTIN LOAIZA MANUEL EDUARDO

VALLEJO LOZANO RONALD ROSENDO

streetAddress: VILLA 17 MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: VALLEJO LOZANO RONALD ROSENDO

RIVAS SANCHEZ OSCAR EDUARDO

locality: ARENILLAS

streetAddress: ELOY ALFARO  S/N ARENILLAS, CABECERA CANTONAL

legalName: RIVAS SANCHEZ OSCAR EDUARDO

CONIEL CIA LTDA

streetAddress: SANTA ROSA ARIZAGA Y MANUEL SERRANO 2219 MACHALA

legalName: CONIEL CIA LTDA

AUSTROELECTRIC S A

legalName: AUSTROELECTRIC S A

CONSTRUKGLOBAL S A

streetAddress: RIO GUAYAS  S/N ARENILLAS, CABECERA CANTONAL

legalName: CONSTRUKGLOBAL S A

ARELECTRICA S.A.S.

streetAddress: SIMON BOLIVAR  S/N ARENILLAS, CABECERA CANTONAL

legalName: ARELECTRICA S.A.S.

ORTEGA GRANIZO RAUL GERARDO

region: SANTA ELENA

locality: SALINAS

streetAddress: CDLA: BALCONES DE CAROLINA Y PRINCIPAL A UNA CUADRA DEL PUERTO LUCIA YACHT CLUB S/N JOSE LUIS TAMAYO

legalName: ORTEGA GRANIZO RAUL GERARDO

PROAÑO PEREZ NOE FERNANDO

locality: NARANJAL

streetAddress: CALLE ATAHUALPA Y ROBLES  S/N NARANJAL, CABECERA CANTONAL

legalName: PROAÑO PEREZ NOE FERNANDO

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

legalName: INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC

Valarezo Borrero José Iván

region: LOJA

locality: LOJA

streetAddress: SEGUNDO CUEVA CELI CLODOVEO CARRION 03-15 EL SAGRARIO

legalName: Valarezo Borrero José Iván


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONFORME LO INDICA LA RESOLUCION DE ADJUDICACION 0130-2020 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2020

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELEOR-030-20-462114

answer: Estimado proveedor, tal como se indica en el TDR, el cantón al que se le asigna la localidad es Pasaje.

description: BUENAS TARDE, POR FAVOR CUAL ES EL CANTÓN DE LA LOCALIA?

answer: Estimado proveedor, solo se presenta la oferta original.

description: Para la presentacion fisica de la Oferta sera necesario adjuntar copia  o ?se entregara unicamente la Oferta Original?

answer: Estimado proveedor, los participantes que oferten como persona natural deberán ser profesionales en el electricidad o afines, en caso de personas jurídicas se aplicará lo establecido en el artículo 65, sobre REGLAS DE PARTICIPACIÓN SOBRE EXPERIENCIA, EXISTENCIA LEGAL Y PATRIMONIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, establecido en la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, además, se regirá al Art.- 8, Capitulo 1 del procedimiento administrativo del registro único de proveedores y registro de entidades contratantes de acuerdo a la resolución INCOP Nro. 052-2011.

description: En este proceso de contratación se aceptaran o no, Consorcios conformados por simplemente  personas naturales con  profesiones ajenas a la Ingeniería Eléctrica como Ingenieros Civiles, Ingenieros Comerciales Ingenieros Mecánicos y otras, utilizando únicamente para su  calificación la experiencia general y especifica de un profesional en electricidad?, ya que la ejecución de estas obras son netamente eléctricas como son construcción de redes eléctricas en baja tension,  montaje de transformadores, montaje de redes en media tensión y cambio de redes en baja  tensión? Favor indicar.

answer: Estimado proveedor, de acuerdo a lo establecido en el TDR y pliegos, que concuerda con lo mencionado por usted, se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten como experiencia general adicional el monto más alto y, a las demás ofertas se asignará un puntaje directamente proporcional sin embargo, los 361.633,49 que corresponde al valor del presupuesto referencial multiplicado por 1,25 será considerado como el techo máximo para la calificación por puntaje.

name: RED DE SERVICIOS ELÉCTRICOS RESEREL S.A.

description: En la metodología para la evaluación por puntaje de la experiencia General se indica que este parámetro será calificado con el máximo puntaje a las ofertas que cumplan la experiencia general adicional al valor de experiencia general solicitada adicional al requisito mínimo requerida, indica que no podrá superar el valor del presupuesto referencial multiplicado por 1,25   que para este proceso es de $ 361.633,49.  Pero además se indica más adelante que se otorgara el máximo puntaje a la oferta que presente el valor más alto. Si ya se establece que el puntaje máximo  obtendrán las ofertas que después de cumplir el valor mínimo establecido  estén con valores de  hasta $ 361.633,49, entonces no está claro  por qué  el puntaje máximo  de  la experiencia general se indica que será otorgada a la oferta con valores más altos y a las  demás ofertas su proporcional. Se ruega indicar con que valores serán  evaluadas las ofertas presentadas.

answer: Estimado proveedor, de acuerdo a lo establecido en el TDR y pliegos, que concuerda con lo mencionado por usted, se otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que presenten como experiencia general adicional el monto más alto y, a las demás ofertas se asignará un puntaje directamente proporcional sin embargo, los 361.633,49 que corresponde al valor del presupuesto referencial multiplicado por 1,25 será considerado como el techo máximo para la calificación por puntaje.

description: En la metodología para la evaluación por puntaje de la experiencia especifica se indica que este parámetro será calificado con el máximo puntaje a las ofertas que cumplan con la experiencia especifica adicional al valor de experiencia especifica solicitada adicional al requisito mínimo requerida,  además se indica que no podrá superar el valor del presupuesto referencial multiplicado por 1,25   que para este proceso es de $ 361.633,49.  Pero además se indica más adelante que se otorgara el máximo puntaje a la oferta que presente el valor más alto. Si ya se establece que el puntaje máximo  obtendrán las ofertas que después de cumplir el valor mínimo establecido  estén con valores de  hasta $ 361.633,49, entonces no está claro  por qué  el puntaje máximo  de  la experiencia específica se indica que será otorgada a la oferta con valores más altos y a las  demás ofertas su proporcional. Se ruega indicar con que valores serán evaluadas las ofertas presentadas.

answer: Estimado proveedor, los participantes que oferten como persona natural deberán ser profesionales en el electricidad o afines, en caso de personas jurídicas se aplicará lo establecido en el artículo 65, sobre REGLAS DE PARTICIPACIÓN SOBRE EXPERIENCIA, EXISTENCIA LEGAL Y PATRIMONIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, establecido en la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, además, se regirá al Art.- 8, Capitulo 1 del procedimiento administrativo del registro único de proveedores y registro de entidades contratantes de acuerdo a la resolución INCOP Nro. 052-2011.

description: Para poder calificar en este proceso de contratación será necesario formar simplemente un Consorcio con solamente  personas naturales o con profesionales en cualquier rama como construcciones civiles, construcciones mecánicas e Ingenieros comerciales y simplemente utilizar la experiencia general y especifica de un profesional en electricidad? O será necesario  que  todos los profesionales que conformen el consorcio sean profesionales en electricidad, favor indicar.

answer: Estimado proveedor, de acuerdo a lo establecido en el TDR y pliegos, la experiencia mínima del personal técnico, en lo que se refiere a chofer de camión y camioneta solicita, ?acreditar experiencia como chofer de camioneta en proyectos?, no hace referencia exclusivamente tener experiencia en trabajos eléctricos.

description: Señores de la comisión, en la sección del personal técnico en lo que se refiere a los señores  chóferes de camión y camioneta,  por qué solicitan que tengan experiencia en trabajos eléctricos,  si la función de ellos es exclusivamente conducción mas no en la intervención de  los mismos ya que para ello se cuenta con personal idóneo.

answer: Estimado proveedor, como indica el TDR y pliegos, el personal técnico mínimo requerido deberá cumplir su función específica, por lo tanto lo consultado por usted no es procedente.

description: En el personal mínimo los linieros o ayudantes de linieros  se los podría considerar como choferes  de camioneta?

answer: Estimados proveedores, se realiza la siguiente aclaración, de acuerdo al numeral 4.1.8 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante: Cumplimiento Especificaciones Conforme lo indica el Anexo 6. Se deberá emitir con la oferta una carta compromiso firmada indicando que los materiales a suministrar cumplen con lo estipulado en las especificaciones del MERNNR Unidades de Propiedad el oferente adjudicado deberá presentar los certificados de conformidad de los materiales a suministrar al administrador y fiscalizador del contrato.

description: ACLARACION

name: DECEIT S A DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES ELETRICOS INDUSTRIALES Y TELEFONICAS

description: EOR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LOS CANTONES: PASAJE, PUCARA, PIÑAS ARENILLAS, SANTA ROSA Y BALAO GD

PESANTEZ GOMEZ JUAN PABLO

locality: PASAJE

streetAddress: C MACHUCA Y F BARRIGA TERCERA CASA COLOR BLANCO S/N OCHOA LEON (MATRIZ)

legalName: PESANTEZ GOMEZ JUAN PABLO

ORMAZA ROMERO RAUL ESTEBAN

streetAddress: OTTO AROSEMENA AVE QUITO G23 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: ORMAZA ROMERO RAUL ESTEBAN

VALAREZO RIOS WENCESLAO PATRICIO

streetAddress: CDLA LA LAGUNA MZ Q VILLA 24 S/N PASAJE, CABECERA CANTONAL

legalName: VALAREZO RIOS WENCESLAO PATRICIO

ARIAS BARRERA OSWALDO WILSON

streetAddress: AURELIO PRIETO COLON E INDEPENDENCIA 422 PASAJE, CABECERA CANTONAL

legalName: ARIAS BARRERA OSWALDO WILSON

CUESTA ILLESCAS DARIO XAVIER

streetAddress: CENTRO BARRIO OCHOA LEON BOLIVAR  A LADO DE LA LIBRERIA SALDAÑA SOLAR 39 OCHOA LEON (MATRIZ)

legalName: CUESTA ILLESCAS DARIO XAVIER

PERSONALSERVICE S A

streetAddress: SANTA ROSA ARIZAGA Y GENERAL MANUEL SERRA 2219 LA PROVIDENCIA

legalName: PERSONALSERVICE S A

streetAddress: 26AB MACHALA

ELECTRICZAMBRANO S A

streetAddress: OCTAVA OESTE PASAJE Y GRAN COLOMBIA S/N MACHALA

legalName: ELECTRICZAMBRANO S A

CONSTRUCTORA ELECTRICA OROCON S A

streetAddress: CLEMENTE VACA CALLE 36 S/N OCHOA LEON (MATRIZ)

legalName: CONSTRUCTORA ELECTRICA OROCON S A

QUEVEDO CASTILLO CLAUDIO ENRIQUE

streetAddress: 9 DE MAYO ONCEAVA Y DOCEAVA NORTE S/N MACHALA

legalName: QUEVEDO CASTILLO CLAUDIO ENRIQUE

IZA GUALOTO WILSON KLEVER

region: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

locality: SANTO DOMINGO

streetAddress: RIO TOACHI CALLE L S/N RIO TOACHI

legalName: IZA GUALOTO WILSON KLEVER

SILVA GERARDO GERMAN

streetAddress: ONCEAVA NORTE PASAJE B S/N MACHALA

legalName: SILVA GERARDO GERMAN


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONFORME RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nro. 00196 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELEOR-037-20-462114

answer: Estimado proveedor, los TDR se encuentran adjuntos al pliego USHAY.  Se adjunta captura de pantalla donde se evidencia lo indicado.

description: Estimados adjuntar los TDR

answer: Estimado proveedor, la localía del presente proceso se establece en el Cantón El Guabo de la Provincia de El Oro.

description: en que canton se dara la localia == ??

answer: Estimado proveedor, los requisitos mínimos: EQUIPO MÍNIMO, PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO, EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO, Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, conforme lo establecido por el SERCOP según Resoluciones No. R.E.-SERCOP-2019-000095 y RESERCOP- 2019-0000100 de 07 de enero y 04 de julio de 2019, respectivamente, no serán considerados como requisitos mínimos de la oferta, ni serán objeto de evaluación por puntaje.  El cumplimiento de los requisitos mínimos detallados en el texto precedente, se considerará cumplido con la sola presentación y verificación de la suscripción del FORMULARIO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL.

description: con la presentacion de formulario de compromiso de cumplimimiento de parametos, ya no se debera presentar personal nimino, equipo y metologia ??? solo debera presentar el oferente ganador ==???

answer: Estimado proveedor, se aclara que por un error involuntario se ha incluido la palabra ?ocho? en el numeral 2.11 de las Especificaciones técnicas solicitadas para reconectadores, sin embargo entre paréntesis se encuentra el número correcto ?4?, esto es, lo correcto es 4 grupos de ajustes por cada protección  solicitada, bidireccionales y programables por el usuario en forma local y remota.

description: Estimados en la especificación de los Reconectadores en el Item 2.11 Grupo de ajustes se encuentran requiriendo 8 grupos de ajustes de protección, cuando CNEL CORP ha homologado que sean 4 grupos de protección, por lo tanto solicitamos que se acepten equipos que cumplan con por lo menos 4 grupos de protección.

answer: Estimado proveedor, se acepta el uso de selectores siempre y cuando permitan habilitar y deshabilitar eléctricamente los circuitos de disparo y cierre entre el control y el interruptor sin lógicas.

description: Estimados en las especificaciones de los Reconectadores en el Item 2.17 Switch para habilitar y deshabilitar circuitos de disparo y cierre solicitamos se acepten también selectores que cumplan con la función requerida. Dado que cada fabricante tiene una forma diferente de aplicar esta función.

answer: Estimado proveedor, el equipo deberá cumplir con la norma de fabricación y diseño solicitada en el ítem 1.16. La norma de operación y mantenimiento del ítem 1.17 será de cumplimiento opcional.

description: Estimados en el item 1.17 requieren que el equipo cumpla con la norma IEEE C37.61 - 1973, pero esta es una norma de Operación y Mantenimiento que solo incluye directrices para su correcta Operación y Mantenimiento mas no así detalles constructivos adicionalmente en las especificaciones homologadas por CNEL CORP este requerimiento no esta incluido. Por lo cual solicitamos no sea un requerimiento obligatorio de las especificaciones técnicas.

answer: Estimado proveedor, el equipo deberá cumplir con la norma de fabricación y diseño solicitada en el ítem 1.16. La norma de operación y mantenimiento del ítem 1.17 será de cumplimiento opcional.

description: Estimados en el item 1.17 favor indicar si aceptaran equipos bajo norma IEC.

answer: Estimado proveedor, los transformadores de corriente y potencial para 69 kV deberán tener aislamiento de porcelana.

description: Estimados en los Transformadores de Corriente y Potencial para 69kV favor indicar si son de porcelana llenos de aceite o son de polimero.

answer: Estimado Proveedor, se aceptará las estructuras metálicas de soporte del reconectador en acero galvanizado en caliente.

description: Estimados, favor indicar si se aceptara la estructura del reconectador en acero galvanizado en caliente dado que las estructuras de los otros equipos si son en este material.

answer: Estimado Proveedor, los transformadores de corriente y potencial para 13.8 kV deberán tener aislamiento de porcelana.

description: Estimados en los Transformadores de Corriente y Potencial para 13.8kV favor indicar si son deporcelana llenos de aceite o son de polímero.

answer: Estimado Proveedor, se acepta que el control del reconectador disponga de puerto frontal para configuración tipo USB, RJ45 o RS232.

description: Estimados, en el item 4.1 solicitamos confirmen si aceptaran equipos con puerto frontal tipo USB.

answer: Estimado proveedor, el equipo ofertado puede contar con un almacenamiento mínimo de 10000 eventos.

description: Estimados en la especificaciones de los reconectadores en el item 3.11 solicitan Capacidad de almacenar mayor a 80000 eventos pero este no es un requerimiento homologado por CNEL CORP. Adicionalmente como la información se comunica al SCADA no hay necesidad de contar con un almacenamiento de este tipo. Solicitamos aceptar equipos con un almacenamiento de mínimo 10000 eventos lo cual es aceptado en CNEL CORP.

answer: Estimado Proveedor, se acepta que el control del reconectador disponga de puerto frontal para configuración tipo USB, RJ45 o RS232.

description: Estimados, en las especificaciones de los Reconectador en el item 4.1 solicitamos confirmen si aceptaran equipos con puerto frontal tipo USB.

answer: Estimado proveedor, el equipo ofertado debe cumplir con lo establecido en el numeral 2.23 de las especificaciones técnicas para reconectadores.

description: Estimados, en las especificaciones del Reconectador item 2.23 Equipo de protección de sobre voltajes, transientes y armónicos para alimentación AC del control y puerto de comunicación dado que la alimentación es DC consideramos que este requerimiento no es necesario. Favor confirmar si lo requeren.

answer: Estimado proveedor, el equipo ofertado puede contar con un almacenamiento mínimo de 1000 eventos.

description: Estimados en el proceso SIE-CNELEOR-006-20 requirieron que la capacidad de almacenamiento de eventos sea mayor a 1000 eventos, solicitamos que como son equipos de características similares se acepten equipos que tengan una capacidad de registro de eventos mayor a 1000.

answer: Estimado proveedor, se aclara que por un error involuntario se ha incluido la palabra ?ocho? en el numeral 2.11 de las Especificaciones técnicas solicitadas para reconectadores, sin embargo entre paréntesis se encuentra el número correcto ?4?, esto es, lo correcto es 4 grupos de ajustes por cada protección solicitada, bidireccionales y programables por el usuario en forma local y remota.

description: En los procesos SIE-CNLEOR-006-20, COTO-CNELEOR-013-20, COTO-CNELEOR-041-20 se han requerido reconectadores con 4 grupos de protección,solicitamos de la manera mas cordial que en el actual proceso también se acepten reconectadores con 4 grupos de protección.

answer: Estimado proveedor, el equipo ofertado puede contar con un almacenamiento mínimo de 1000 eventos.

description: En los procesos SIE-CNLEOR-006-20, COTO-CNELEOR-013-20, COTO-CNELEOR-041-20 se han requerido reconectadores sin solicitar una capacidad de registro de 80000 eventos,por lo cual solicitamos de la manera mas cordial que en el actual proceso se acepten reconectadores con una capacidad de registro de minimo 1000 eventos.

answer: Estimado proveedor, los seccionadores tripolares para 13.8 kV deben ser del tipo doble apertura lateral.

description: Estimados, Para los seccionadores tripolares de 13,8 KV por favor aceptar la opción de apertura central, Esto no afecta en nada a la funcionalidad de este equipo ni tampoco interfiere en las distancias de seguridad ya que la longitud de apertura de la cuchilla abierta es la misma tanto en apertura central como en doble apertura lateral.

answer: Estimado proveedor, se adjuntan formatos editables de especificaciones técnicas.

name: ASTUDILLO GUILLEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA.

description: Estimados.Por favor adjuntar los formatos editables  a ser llenados de todos los equipos

answer: Estimado proveedor, se adjuntan formatos editables de especificaciones técnicas.

description: ADJUNTAR FORMATOS EDITABLES  DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SER LLENADOS

answer: Estimado proveedor, se adjuntan formatos editables de especificaciones técnicas.

description: aDJUNTAR TABAL DE CANTDADES EN FORMATO EDITABLE

answer: Estimado proveedor, el plazo requerido para la garantía técnica es de DOS AÑOS conforme se encuentra publicado en el formato correspondiente.

description: Favor confirmar el plazo requerido para la garantía técnica.

answer: Estimado proveedor, por error se ha incluido en el listado el tipo tanque vivo.  Lo correcto es interruptor tipo tanque muerto para 24 kV.  Se adjuntan especificaciones técnicas.

description: Estimados, favor incluir las especificaciones técnicas del Disyuntor tripolar en vacío a 24 kV,2000 A tipo tanque vivo

answer: Estimado proveedor, la secuencia nominal de operación para interruptores de 69 kV requerida es la indicada en el numeral 4.14 de las especificaciones técnicas del equipo en mención.

description: Estimados señores de la comisión técnica solicitamos de la manera más atenta se acepte en la oferta Interruptores tanque muerto con una secuencia de operación 0-0,3s-CO-3min-CO que es suficiente para efectuar un recierre a nivel de 69 KV en caso que se lo requiera.

answer: Estimado proveedor, debido a la necesidad institucional no es posible ampliar el plazo de entrega solicitado.

description: Solicitar ampliación de tiempo de ejecución de 180 dias a 270 dias, ya que por la pandemia COVID los tiempos de entrega de los equipos de importación se han extendido por el cierre temporal de las fábricas durante los meses de Marzo a Junio

answer: Estimado proveedor, los accesorios mínimos requeridos están detallados en las especificaciones técnicas y anexos publicados.  En caso de requerirse para los equipos ofertados repuestos y accesorios adicionales para la correcta instalación, montaje y operación, éstos deberán ser incluidos en la oferta a enviar como parte del rubro principal.

description: Estimados, favor Confirmar el listado de repuestos para los seccionadores de 69 KV

answer: Estimado proveedor, en el numeral 3.14 de las especificaciones técnicas del equipo mencionado se indica que SI es requerida estructura de soporte para anclaje en piso.

description: Estimados, Confirmar si los Transformadores de corriente y voltaje a 69 KV requieren estructura soporte tipo pedestal para anclaje en piso

answer: Estimado proveedor, se confirma que los pararrayos de 69 KV requieren contador de descargas y base aislante.

description: .-Estimados, Confirmar si los pararrayos de 69 KV requieren contador de descargas y base aislante

answer: Estimado Proveedor, el detalle de materiales y mano de Obra para cada rubro se encuentran especificados en el análisis de precios unitarios publicados como parte del presente proceso. Por favor verificar en el APU el rubro mencionado para obtener el detalle de materiales requerido.

description: Estimados, para el item 24 Suministro y Montaje de Barra Principal en Pórtico de 69 KV, incluye apantallamiento confirmar el listado de materiales a incluir en la oferta ya que no hay especificaciones

answer: Estimado proveedor, la capacidad nominal de ruptura del ítem reconectador se encuentra detallada en el numeral 1.12.1 de las especificaciones técnicas del equipo mencionado.

description: Estimados, Confirmar la capacitad de ruptura en KA para el item Reconectador

answer: Estimado Proveedor, se confirma que el material de los bushings de los transformadores de corriente y voltaje para 13.8 kV es porcelana.

description: Estimados, Confirmar el material de resina / polymeo para los transformadores de corriente y voltaje a 13.8 KV

answer: Estimado proveedor, de requerir una visita técnica al sitio se podrá realizar el día viernes 17 de julio del presente año previa confirmación al correo electrónico cristian.ordonez@cnel.gob.ec, con copia a los correos mauricio.montalvo@cnel.gob.ec, y jonathan.moncada@cnel.gob.ec miembros de la comisión técnica.

description: Estimados, Confirmar fecha de inspeccionen sitio previo a la preparación de la oferta

answer: Estimado proveedor, en el numeral 6 de las especificaciones técnicas para transformador de potencial de 13.8 kV y en el numeral 7 de las especificaciones técnicas para transformador de corriente de 13.8 kV se ha especificado que SI se requiere cajas de agrupamiento de señales así como también están detalladas las características de las mismas.

description: Estimados, Confirmar si para los Cts y Pts de 13.8 KV se requiere caja de agrupamiento de señales

answer: Estimado Proveedor, el detalle de materiales y mano de Obra para cada rubro se encuentran especificados en el análisis de precios unitarios publicados como parte del presente proceso. Por favor verificar en el APU el rubro mencionado para obtener el detalle de materiales requerido

description: Estimados, Para el item 33 Bajante y subida a poste para acometida subterránea para alimentadores de 13,8 kV confirmar el listado de materiales o un detalle en plano, ya que no hay especificaciones

answer: Estimado Proveedor, el detalle de materiales y mano de Obra para cada rubro se encuentran especificados en el análisis de precios unitarios publicados como parte del presente proceso.  Por favor verificar en el APU el rubro mencionado para obtener el detalle de materiales requerido.

description: Estimados, En que rubro se considera las conexiones con soldadura exotérmica, varillas y conectores para la malla de puesta a tierra, indicar en plano este detalle ya que no hay especificaciones

answer: Estimado Proveedor, el detalle de materiales y mano de Obra para cada rubro se encuentran especificados en el análisis de precios unitarios publicados como parte del presente proceso.  Por favor verificar en el APU el rubro mencionado para obtener el detalle de materiales requerido.

description: Estimados, .- Para el rubro 35 se requiere el detalle del recorrido de las ducterias, dimensiones, indicar plano de detalle ya que no hay especificaciones

answer: Estimado proveedor, si están incluidas dentro del archivo de especificaciones técnicas las características de los componentes de la barra de 13.8 kV tales como estructuras de acero galvanizado, aisladores, etc.  Adicionalmente se confirma que el detalle de materiales y mano de Obra para cada rubro se encuentran especificados en el análisis de precios unitarios publicados como parte del presente proceso.  Por favor verificar en el APU el rubro mencionado para obtener el detalle de materiales requerido.

description: Estimados, Para el rubro 38 Suministro y Montaje de Barra Principal en Pórtico de 13,8 KV, incluye apantallamiento se requiere el listado de materiales que debe ser considerado, indicar plano de detalle ya que no hay especificaciones

answer: Estimado Proveedor, el detalle de materiales y mano de Obra para cada rubro se encuentran especificados en el análisis de precios unitarios publicados como parte del presente proceso.  Por favor verificar en el APU el rubro mencionado para obtener el detalle de materiales requerido.

description: Estimados, Para los rubros 39 y 40 iluminación en patios de 69 y 13.8 KV indicar el listado de materiales, o en su defecto el plano de detalle para ofertar dichos rubros ya que no hay especificaciones

answer: Estimado proveedor, el rubro 41 detalla el rubro ?Suministro, instalación, cableado de tablero de servicios auxiliares de CC?.  Tablero de distribución AC no es requerido en el presente proyecto.

description: .- Confirmar en que rubros deben incluirse los tableros de distribución AC y DC para el proyecto

answer: Estimado proveedor, el cargador y banco de baterías a 125 VDC no es solicitado dentro de este proyecto, se utilizará los equipos existentes en la subestación.

description: .- Indicar si CNEL suministrara el cargador y banco de baterías a 125 VDC para este proyecto

answer: Estimado proveedor, el transformador requerido es trifásico convencional 100 KVA, 13,8 KV/220/127 V como se encuentra detallado en el APU respectivo.

description: Aclarar si el transformador de 100 KVA es padmounted o convecional

answer: Estimado proveedor, el transformador requerido es trifásico convencional 100 KVA, 13,8 KV/220/127 V como se encuentra detallado en el APU respectivo.

description: Aclarar si el transformador de 100 KVA es monofasico o trifasico.

answer: Estimado proveedor, por error se ha incluido en el listado el tipo tanque vivo.  Lo correcto es interruptor tipo tanque muerto para 24 kV.  Se adjuntan especificaciones técnicas.

description: Para el rubro 45 aclarar si el interruptor es tanque vivo o tanque muerto, Se requieren las especificaciones del interruptor en 13.8 KV

answer: Estimado proveedor, el tablero de control requerido se detalla en el rubro 25 ?Suministro de Tablero de Protección de línea, Control y Medición, incluye cableado y pruebas?.  No es requerido en el presente proceso tablero para medidores de alimentadores de salida.

description: .- Las especificaciones mencionan un tablero de protección de línea y de medidores para los alimentadores de salida. Aclarar en que rubros se ofertan dichos equipos

answer: : Estimado proveedor, conforme a lo expresado en el numeral 3.10 de las especificaciones técnicas del equipo mencionado los devanados secundarios requeridos son 3.

description: Estimados, en los CTs de 69kV los devanados secundarios son 2 o 3.

answer: Estimado proveedor, se aclara que los conectores solicitados deben ser adecuados para conexión con cables de cobre.

description: Estimados, en las especificaciones de los transformadores de medida solicitan conectores para cable de cobre pero en la leyenda de la parte inferior solicitan conectores para cable ACAR, favor confirmar cual de los dos tipos de conectores requieren que vengan incluidos.

answer: Estimado proveedor, los transformadores de potencial requeridos son aislados en aceite.

description: Estimados, confirmar si los transformadores de potencial solicitados son en resina epoxica dadas las dimensiones indicadas.

answer: Estimado proveedor, los transformadores de potencial requeridos para 13.8 kV son aislados en aceite.

description: Favor confirmar si los Transformadores de Potencial en 13.8kV son en Aceite o con aislamiento polimerico.

answer: Estimado proveedor, se requiere cajas de agrupamiento de señales por cada 3 unidades de medición primaria como accesorios de estos equipos, además deberá cumplir con lo solicitado en el numeral 2.2 ?Presupuesto referencial? de los Pliegos del Proceso.

description: Estimados, en los rubros solo se ha incluido el suministro de 2 tableros de agrupamiento de señales de corriente o de voltaje, pero en las especificaciones de cada uno de los items de transformadores de medida están solicitando 1 cada tres unidades. Favor indicar el total de tableros de agrupamiento de señales están requiriendo.

answer: Estimado proveedor, se aclara que el ítem 3.5 de las especificaciones técnicas de pararrayos de 69 kV es una característica de la ingeniería de diseño de la subestación.

description: Estimados, en la especificación de los pararrayos el item 3.5 Máxima longitud de circuito entre la ubicación del descargador y el equipo a ser protegido, es una característica del diseño del sistema de apantallamiento de la subestación mas no un requerimiento constructivo de los pararrayos. Favor considerar que este requerimiento no es algo que se va a poder verificar ni en catálogos ni en manuales de los equipos sino que debió ser desarrollado en la ingeniería de diseño de la subestación.

answer: Estimado proveedor, si bien lo detallado en el ítem 3 de las especificaciones de pararrayos de 69 kV son valores propios del sistema, sirven de base para la selección del equipo ofertado y constan en la mayoría de catálogos para selección de modelo.  Se exceptúa de esto el ítem 3.5 de las especificaciones técnicas que corresponde a una característica de la ingeniería de diseño de la subestación.

description: Estimados, en las especificaciones de los pararrayos considerar que los indicado en el item 3 de las especificación y sus subsecciones son valores propios del sistema por lo cual no son comprobables dentro de los catálogos, manuales o planos de los pararrayos.

answer: Estimado proveedor, por error se ha incluido en el listado el tipo tanque vivo.  Lo correcto es interruptor tipo tanque muerto para 24 kV.  Se adjuntan especificaciones técnicas.

name: GAS TURBINES SERVICES DEL ECUADOR S.A. TURBIECSA

description: Favor confirmar si el disyuntor tripolar en vacio a 24kV item 45 es tipo tanque vivo o tanque muerto.

answer: Aclaración 1. Se realiza la siguiente aclaración al proceso debido a un error involuntario se ha incluido la palabra ?ocho? en el numeral 2.11 de las Especificaciones técnicas solicitadas para reconectadores, sin embargo entre paréntesis se encuentra el número correcto ?4?, esto es, lo correcto es 4 grupos de ajustes por cada protección  solicitada, bidireccionales y programables por el usuario en forma local y remota.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 2. En el listado de los equipos se ha incluido para el disyuntor tripolar a 24 KV el tipo tanque vivo.  Lo correcto es interruptor tipo tanque muerto para 24 kV.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 3. Los conectores para los transformadores de medida deben ser adecuados para cables de cobre.

description: ACLARACION

description: EOR AMPLIACIÓN DE PATIO DE 69 KV Y DE 13.8 KV EN LA SE PAGUA GD

Pantaleón Riofrío Kelvin Arnaldo

locality: CAMILO PONCE ENRIQUEZ

streetAddress: CAMILO PONCE ENRIQUEZ  NE-126 CAMILO PONCE ENRIQUEZ, CABECERA CANTONAL

legalName: Pantaleón Riofrío Kelvin Arnaldo

SICOELECTRONIC CIA LTDA

streetAddress: S/N MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SICOELECTRONIC CIA LTDA

RODRIGUEZ PARRA CARLOS JAVIER

locality: DURAN

streetAddress: SOLAR 10 ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: RODRIGUEZ PARRA CARLOS JAVIER

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

COFEKA CIA. LTDA.

streetAddress: AVE. PRINCIPAL LOTIZACION INMACONSA JUNTO A PLASTICOS DEL LITORAL MZ 28 SOLAR 3 PASCUALES

legalName: COFEKA CIA. LTDA.

SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC

streetAddress: AV. JUAN TANCA MARENGO  S/N TARQUI

legalName: SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC

ENERGYCONTROL S.A.

streetAddress: CDLA. URDE SA CENTRAL, BALSAMOS 118 ENTRE TODOS LOS SANTOS  SN TARQUI

legalName: ENERGYCONTROL S.A.

streetAddress: TERCERA  104-A XIMENA

legalName: IELMESA S.A. INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA

streetAddress: SOLAR 14 TARQUI

YANASI S.A.

streetAddress: SOLAR 16 TARQUI

legalName: YANASI S.A.

KINELETEC S.A.

streetAddress: COLOMBIA CALLE 22 AVA - CALLE 23 AVA 4608 FEBRES CORDERO

legalName: KINELETEC S.A.

GECOTEL S.A.

region: MANABI

locality: PORTOVIEJO

streetAddress: RICAURTE AMIGOS S/N 12 DE MARZO

legalName: GECOTEL S.A.


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: De acuerdo a resolución Nro. 0180.

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELEOR-041-20-462114

answer: Estimado proveedor, la localidad del proceso es Provincia El Oro, Cantón Portovelo.

description: Buenas tardes, cual es la localidad del proceso ?

answer: Estimado proveedor, en el ítem 2.11 de las especificaciones técnicas de los reconectadores para montaje en subestación se solicitan cuatro 4 grupos de ajustes por cada protección solicitada, bidireccionales y programables por el usuario en forma local y remota.

description: Estimados en la especificación de los Reconectadores en el Item 2.11 Grupo de ajustes se encuentranrequiriendo 8 grupos de ajustes de protección, cuando CNEL CORP ha homologado que sean 4 grupos de protección, por lo tanto solicitamos que se acepten equipos que cumplan con por lo menos 4 gruposde protección.

answer: Estimado proveedor, en el ítem 2.16 de las especificaciones de los reconectadores, se acepta el uso de selectores siempre y cuando permitan habilitar y deshabilitar eléctricamente los circuitos de disparo y cierre entre el control y el interruptor sin lógicas.

description: Estimados en las especificaciones de los Reconectadores en el Item 2.17 Switch para habilitar ydeshabilitar circuitos de disparo y cierre solicitamos se acepten también selectores que cumplancon la función requerida. Dado que cada fabricante tiene una forma diferente de aplicar estafunción.

answer: Estimado proveedor, el equipo deberá cumplir con la norma de fabricación y diseño solicitada en el ítem 1.17 de las especificaciones de los reconectadores. La norma de operación y mantenimiento del ítem 1.18 de las especificaciones de los reconectadores, será de cumplimiento opcional.

description: Estimados en el item 1.17 requieren que el equipo cumpla con la norma IEEE C37.61 - 1973, pero estaes una norma de Operación y Mantenimiento que solo incluye directrices para su correcta Operacióny Mantenimiento mas no así detalles constructivos adicionalmente en las especificacioneshomologadas por CNEL CORP este requerimiento no esta incluido. Por lo cual solicitamos no sea unrequerimiento obligatorio de las especificaciones técnicas.

answer: Estimado proveedor, en el ítem 1.17 de las especificaciones de los reconectadores, se indica que la Norma de fabricación y diseño del reconectador son IEEE C37.60 IEC 62271-111 IEC 62271-100.

description: Estimados en el item 1.17 favor indicar si aceptaran equipos bajo norma IEC.

answer: Estimado proveedor, también se aceptará que las estructuras metálicas del reconectador sean de acero galvanizado en caliente.

description: Estimados, favor indicar si se aceptara la estructura del reconectador en acero galvanizado encaliente dado que las estructuras de los otros equipos si son en este material.

answer: Estimado proveedor, los transformadores de corriente y potencial para 13.8 kV deberán ser de porcelana.

description: Estimados en los Transformadores de Corriente y Potencial para 13.8kV favor indicar si son deporcelana llenos de aceite o son de polímero.

answer: Estimado proveedor, en el ítem 4.1 de las especificaciones de los reconectadores se aceptará que el control del reconectador disponga de un puerto frontal para configuración local ya sea de tipo USB, RJ45 o RS232.

description: Estimados, en el item 4.1 solicitamos confirmen si aceptaran equipos con puerto frontal tipo USB.

answer: Estimado proveedor, se aclara que en el ítem 4.1 de las especificaciones técnicas para el reconectador se aceptará equipos con DOS PUERTOS DE FIBRA MULTI MODO CONECTOR TIPO LC QUE CUMPLA EL ESTANDAR IEEE 802.3 100BASE-FX O DOS PUERTOS DE FIBRA MONO MODO CONECTOR TIPO LC QUE CUMPLA EL ESTANDAR IEEE 802.3 100 BASE-LX 10, 1 PUERTO IRIG-B y sincronización por SNTP. UN PUERTO FONTAL PARA CONFIGURACION LOCAL.

description: Estimados, en las especificaciones de los reconectadores en el item 4.1 en las especificaciones se requieren 3 puertos de comunicación: 2 puertos de fibra y 1 de cobre pero dentro de lo homologado por CNEL CORP solo se requieren 2 puertos de fibra, adicionalmente la comunicación con el Reconectador sera mediante Fibra conforme a los rubros solicitados en el proceso, por lo tanto solicitamos que se acepten equipos que cuenten solo con 2 puertos de fibra nativos y omitir el requerimiento del puerto de cobre.

answer: Estimado proveedor, se aclara que en el ítem 4.1 de las especificaciones técnicas para el reconectador se aceptará equipos con DOS PUERTOS DE FIBRA MULTI MODO CONECTOR TIPO LC QUE CUMPLA EL ESTANDAR IEEE 802.3 100BASE-FX O DOS PUERTOS DE FIBRA MONO MODO CONECTOR TIPO LC QUE CUMPLA EL ESTANDAR IEEE 802.3 100 BASE-LX 10, 1 PUERTO IRIG-B y sincronización por SNTP. UN PUERTO FONTAL PARA CONFIGURACION LOCAL.

description: En los procesos SIE-CNELEOR-006-20 y COTO-CNELEOR-037-20 solo han requerido 2 puertos de comunicación de fibra conforme a la homologación de CNEL CORP, solicitamos que al igual que en los mencionados se acepten equipos que  cumplan con solo los 2 puertos de comunicación y no 3 como esta indicado en la actual especificación.

answer: Estimado proveedor, en el ítem 2.23 de las especificaciones del reconectador se aceptará que el Lenguaje del control sea en español o inglés.

description: Estimados, en las especificaciones del Reconectador item 2.23 Lenguaje de control, solicitamos se acepten también equipos con lenguaje de control en ingles.

answer: Estimado proveedor, el transformador de poder debe ser del tipo tanque conservador.

description: 1 Estimados, Por favor confirmar transformador de poder es del tipo tanque sellado y no tanque conservador.

answer: Estimado proveedor, los seccionadores tripolares para 13.8 kV deben ser del tipo doble apertura lateral.

description: Estimados, Para los seccionadores tripolares de 13,8 KV por favor aceptar la opción de apertura central, Esto no afecta en nada a la funcionalidad de este equipo ni tampoco interfiere en las distancias de seguridad ya que la longitud de apertura de la cuchilla abierta es la misma tanto en apertura central como en doble apertura lateral.

answer: Estimado proveedor, en las especificaciones técnicas del tablero de protección y medición para transformador de potencia, también se aceptará que el medidor sea del tipo tablero.

description: Estimados, Debido a que el tablero donde se va a alojar el medidor es nuevo, por favor considerar un medidor tipo tablero  en vez de switch board. Tome en cuenta que los equipos switch board ya no se esta usando al tener capacidades limtadas a las de un tipo tablero.

answer: Estimado proveedor, este proceso se trata de una cotización obra por lo tanto, de acuerdo a su naturaleza de contratación, no se evalúa el VAE, pues su calificación va en función de los parámetros definidos por la entidad y que constan tanto en el pliego como en las plantillas de especificaciones técnicas de cotización obra tdr, así como también en los parámetros dados por el SERCOP como son PYMES y EPS locales 10% y PYMES y EPS 5%.

description: Según la tabla de Umbrales de VAE para cada CPC publicada en el SERCOP, el CPC 542900122 CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION, tiene un umbral de 38.09%, pero ni en los TDR ni en los formularios se indica de qué manera se evaluará el VAE. Mas bien en el Informe justificativo del presupuesto referencial se indica en el punto 1.2  que ?Los equipos Especificados para este proceso son importados.? Yendo en contra del objetivo del SERCOP de incluir un mayor número de proveedores nacionales como oferentes de bienes al Estado. Conociendo que ya hay empresas en el país con capacidad para fabricar transformadores de Potencia.

answer: Estimado proveedor, se confirma que el voltaje primario para el transformador de potencia es de 67 kV.

description: Estimados favor confirmar si el voltaje primario es 67 o 69 kV

answer: Estimado proveedor, la corriente máxima de cortocircuito solicitada para el transformador de potencia es la indicada en el numeral 3.12 de las Especificaciones Técnicas para transformador de potencia publicadas.

description: Estimados favor confirmar si la ICC de 40 kA es en barras, pues esa corriente al tener runa impedancia de 7% tendremos una ICC de 2.9 kA en el primario y 14.3 kA en el secundario

answer: Estimado proveedor, la impedancia de cortocircuito debe ser en las bases del transformador de potencia 67/13.8 kV y 24 MVA.

description: Estimados la impedancia de 7% es a 24 MVA?

answer: Estimado proveedor, las pérdidas máximas permitidas tanto en vacío como en carga del Transformador de Potencia deberán ajustarse a los valores máximos permitidos según las normas de construcción del equipo sean estas IEC o ANSI/IEEE.

description: Estimado solicitamos se especifiquen la perdidas en vacío o la eficiencia mínima requerida

answer: Estimado proveedor, las pérdidas máximas permitidas tanto en vacío como en carga del Transformador de Potencia deberán ajustarse a los valores máximos permitidos según las normas de construcción del equipo sean estas IEC o ANSI/IEEE.

description: Estimado solicitamos se especifiquen la perdidas en el cobre o la eficiencia mínima requerida

answer: Estimado proveedor, las dimensiones máximas que debe cumplir el transformador son las indicadas en el ítem 3.19 Dimensiones máximas del transformador completamente ensamblado de las especificaciones técnicas para transformador de potencia.

description: Estimados es factible aumentar las dimensiones mínimas a 5500x 5000x4500 mm LargoxAnchoxAlto respectivamente

answer: Estimado proveedor, el relé Buchholz deberá contener los flotadores y contactos necesarios que permita actuar contactos de alarma operados por acumulación de gases producidos por una falla incipiente y contactos para sacar fuera de servicio al transformador a través del disparo de los disyuntores, en alta y media tensión, cuando una gran cantidad de gas comience a fluir debido a una falla interna en el transformador o el regulador. Todos los contactos deben ser adecuados para operar con una tensión continua de hasta 145 VCC. El Relé Buchholz deberá poseer contactos adicionales para indicar su operación y llevar esta señal a una terminal remota.

description: Estimados el rele buchholz se requiere con doble flotador y cuatro contactos

answer: Estimado proveedor, no sería factible ya que el Monitor de Humedad y Gases Disueltos en el Aceite debe medir Hidrógeno H2, Monóxido de Carbono CO, Acetileno C2H2, Etileno C2H4 y Humedad Relativa en el Aceite %RH y cumplir con las demás características indicadas en el ítem 3.4 de las Especificaciones Técnicas Accesorios para Transformador de potencia.

description: Estimados es factible colocar un medidor de humedad e Hidrogeno como monitor de humedad y gases disueltos.

answer: Estimado proveedor, se aclara que las salidas de media tensión deben ser adecuadas para salidas aisladas con doble terna de conductor XLPE 750 MCM con puntas terminales poliméricas.

description: Estimados Señores, con relación al Anexo 4, Especificaciones Técnicas, Transformadores de Potencia 24/32MVA, 67/13.8kV, favor confirmar cuales son los conectores para los pasatapas de baja tensión X1-X2-X3 que se deben considerar, ya que en el numeral 3.20, literal b, se solicita que los conectores sean adecuados para un 1 conductor de cobre de 1000kcmil mientras que en el numeral 3.24 se habla de dos 2 conductores aislados 750MCM XLPE.

answer: Estimado proveedor, la ubicación de los pasatapas del lado de 13.8 kV del transformador de potencia deberá ser adecuada para doble terna de cables aislados XLPE 750 MCM en caja lateral.

description: Con relación a la Pregunta anterior Pregunta 24, favor confirmar la ubicación de los pasatapas de baja tensión X1-X2-X3: En la tapa superior o en caja lateral adecuada para cables aislados?

answer: Estimado proveedor, se aclara que en el ítem 3.18 de las especificaciones para el transformador de potencia, las pérdidas máximas con carga a 75 C deben ser en 67/13.8 kV, 24 MVA.

description: Estimados Señores, con relación al Anexo 4, Especificaciones Técnicas, Transformadores de Potencia 24/32MVA, 67/13.8kV, en el numeral 3.6 se indica que el voltaje nominal de los devanados del primario es 67kV, por lo tanto se entendería que las pérdidas solicitadas en el numeral 3.18 debe ser a ese voltaje y no a 69kV.  Favor confirmar.

answer: Estimado proveedor, las dimensiones máximas que debe cumplir el transformador son las indicadas en el ítem 3.19 Dimensiones máximas del transformador completamente ensamblado de las especificaciones técnicas para transformador de potencia.

description: Estimados Señores, con relación al Anexo 4, Especificaciones Técnicas, Transformadores de Potencia 24/32MVA, 67/13.8kV, numeral 3.19, favor confirmar las dimensiones máximas del transformador, ya que los valores requeridos en el Anexo 4 son los mismos que se han solicitado en otros procesos de CNEL pero para unidades de 16/20 MVA, la de ustedes es de 24/32 MVA.

answer: Estimado proveedor, se aclara que el equipo solicitado es Interruptor tanque muerto 24 kV 2000 A y debe cumplir con las demás características indicadas en el Anexo 4 Especificaciones Técnicas de interruptor de tanque muerto 24 kV.

description: En las especificaciones datos garantizados se menciona tanque muerto a 13.8 KV, mientras que en el listado de rubros item 31 se indica Disyuntor tripolar en vacíoa 24 kV,2000 A tipo tanque vivo. Favor aclarar si el equipo es tanque vivo o tanque muerto

answer: Estimado proveedor, de acuerdo a lo indicado en el ítem 2 de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SECCIONADORES TRIPOLARES MOTORIZADOS 13,8 kV se requieren tres seccionadores tripolares motorizados para 13.8 kV. Estos son 1 de entrada, 1 de salida con puesta a tierra y 1 para bypass montaje horizontal. Es decir, uno de los seccionadores tripolares motorizados 13,8 kV. debe tener las cuchillas de puesta a tierra.

description: Confirmar si los seccionadores tripolares a 13.8 kv requieren  cuchillas de puesta a tierra. Especificar

answer: Estimado proveedor, no es factible. Los seccionadores tripolares motorizados 13.8 kV deben ser del tipo doble apertura lateral.

description: Confirmar si es factible para los seccionadores tripolares a 13.8 KV es factible ofertar equipos con apertura vertical

answer: Estimado proveedor, en la subestación existe un concentrador de datos SCADA, la integración de los equipos a suministrar no es parte del suministro para la presente obra.

description: Confirmar si para esta subestación CNEL dispone de un tablero de comunicaciones SCADA, ya que no se observa un rubro donde se integren los nuevos equipos a suministrar al sistema SCADA de CNEL. Confirmar que el SCAD de la subestación no es parte de la oferta

answer: Estimado proveedor, se tiene prevista una visita al sitio de la obra para el día lunes 13 de julio de 2020 a las 11h00 con los oferentes interesados, con la finalidad de que tengan un mejor conocimiento de los rubros a ofertar. Previamente deberá remitir los nombres, apellidos y número de cédula del personal que asistirá, así como el número de placa del vehículo al siguiente correo electrónico: javier.arichabala@cnel.gob.ec

description: Confirmar fecha de visita / Inspección en sitio para reconocimiento de los rubros a ofertar

answer: Estimado proveedor, se aclara que no se requiere baterías ni cargador de baterías.

description: Confirmar que no es requerido baterías y cargador ya que no existe rubro, confirmar que dichos equipos serán suministrados por CNEL

answer: NO se observa rubro de tablero AC y DC, confirmar que estos tableros serán suministrados por CNEL.

description: NO se observa rubro de tablero AC y DC, confirmar que estos tableros serán suministrados por CNEL

answer: Estimado proveedor, de acuerdo a los términos de referencia el plazo de ejecución de la obra es de 300 días calendario. Respuesta de la pregunta 34: Estimado proveedor, se aclara que los tableros mencionados deberán ser suministrados e instalados por el oferente ganador y se encuentran dentro del formato de presupuesto de obra en el ítem 28 y 29 y en el anexo 8 Presupuesto Referencial y APUS son los ítems 11.1 y 11.2.

description: Confirmar tiempo de ejecución de 300 días

answer: Estimado proveedor, para la barra de 69 kV se debe emplear conductor desnudo ACAR calibre 500 MCM. Para el barraje de 13.8 KV se debe emplear conductor desnudo ACAR calibre 800 MCM. Los materiales para el barraje de 69 y 13,8 kV están descritos en el anexo 8 del pliego Presupuesto referencial y APUS, dentro de la pestaña APUS OBRA ELECTRICA.

description: Especificar el calibre y material de los cables a usar para el barraje a 69 y 13.8 KV de la subestación

answer: Estimado proveedor, el listado de materiales de los rubros 13 y 14 se encuentran en el Anexo 8 del pliego Presupuesto Referencial y APUS, dentro de la pestaña APUS OBRA ELECTRICA.

description: se requiere el listado de materiales de los rubros 13 y 14

answer: Estimado proveedor, no se dispone de lo solicitado. En todo caso el equipo deberá cumplir con las características indicadas en el ítem 3.3 Transmisor de presión de las Especificaciones Técnicas Accesorios para Transformador de Potencia.

description: Estimados señores de la comisión técnica solicitamos de la manera más atenta se adjunte un diagrama/imagen referencial del Transmisor de Presión requerido para el Transformador de Potencia en vista que las características de desempeño, ambientales, eléctricas y mecánicas solicitadas son amplias y muy específicas y de esta manera se podrá identificar de mejor manera el dispositivo que cumpla con todo lo requerido.

answer: Estimado proveedor, no es aceptable lo solicitado. La secuencia nominal de operación es la indicada en el numeral 4.14 de las especificaciones técnicas para disyuntores tanque muerto 69 kV. publicadas en el presente proceso.

description: Estimados señores de la comisión técnica solicitamos de la manera más atenta se acepte Interruptores tanque muerto a nivel de 69 kv con una secuencia de operación 0-0,3s-CO-3min-CO que es suficiente para efectuar un recierre a nivel de 69 KV en caso que se lo requiera.

answer: Estimado proveedor, se aceptan las normas IEC equivalentes a las solicitadas.

description: Estimados Señores, con relación al Anexo 4, Especificaciones Técnicas, Transformadores de Potencia 24/32MVA, 67/13.8kV, 3 SISTEMA DIGITAL DE DETECCIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA, PRESIÓN Y ANÁLISIS DEL ACEITE AISLANTE, numeral 3.2, Monitor Electrónico de Temperatura, al ser requisitos mínimos lo solicitado, favor confirmar que se puede cumplir las normas IEC equivalentes a las solicitadas.

answer: Estimado proveedor, para el caso de las medidas del panel del Monitor Electrónico de Temperatura estas son referenciales, deberá especificar las medidas de su equipo ofertado. Cabe mencionar que las demás características indicadas en el ítem 3.2 de las especificaciones técnicas accesorios para transformador de potencia son de cumplimiento obligatorio.

description: Estimados Señores, con relación al Anexo 4, Especificaciones Técnicas, Transformadores de Potencia 24/32MVA, 67/13.8kV, 3 SISTEMA DIGITAL DE DETECCIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA, PRESIÓN Y ANÁLISIS DEL ACEITE AISLANTE, numeral 3.2, Monitor Electrónico de Temperatura, al ser requisitos mínimos lo solicitado, favor confirmar las dimensiones del panel son sólo referenciales y no de estricto cumplimiento, ya que la ubicación de este accesorio dependerá de la ingeniería del fabricante del transformador de potencia caso contrario favor indicar en que equipo se basaron para especificar dimensiones exactas y tan pequeñas, sin dar rango a cumplimiento de otros fabricantes.

answer: Estimado proveedor, para el caso de las medidas del panel del Monitor Electrónico de Temperatura estas son referenciales, deberá especificar las medidas de su equipo ofertado. La referencia correcta corresponde al valor en pulgadas, cabe mencionar que las demás características indicadas en el ítem 3.2 de las especificaciones técnicas accesorios para transformador de potencia son de cumplimiento obligatorio.

description: Con relación a la pregunta anterior, favor confirmar cual es la referencia correcta de profundidad: El valor expresado en centímetros o el valor en pulgadas.

answer: Estimado proveedor, los transformadores de corriente y voltaje a 13.8 kV deberán ser de porcelana.

description: Confirmar el material de polymero para los transformadores de corriente y voltaje a 13.8 KV

answer: Estimado proveedor, los accesorios mínimos requeridos están detallados en las especificaciones técnicas y anexos publicados. En caso de requerirse para los equipos ofertados repuestos y accesorios adicionales para la correcta instalación, montaje y operación, éstos deberán ser incluidos en la oferta a enviar como parte del rubro principal.

description: Confirmar el listado de repuestos mínimo en caso de ser requerido la los distintos ítems requeridos

answer: Estimado proveedor, los accesorios mínimos requeridos están detallados en las especificaciones técnicas y anexos publicados.  En caso de requerirse para los equipos ofertados repuestos y accesorios adicionales para la correcta instalación, montaje y operación, éstos deberán ser incluidos en la oferta a enviar como parte del rubro principal.

description: Confirmar si el precio ofertado debe incluir el costo de los repuestos, o este se cotiza por separado al listado de rubros

answer: Estimado proveedor, la capacidad de ruptura del reconectador para subestación debe ser de 16 kA.

description: Confirmar la capacidad de ruptura en KA para el reconectador

answer: Estimado proveedor, el reconectador de cabecera de alimentador también forma parte del sistema de automatismos, por lo que es necesario 6 sensores de voltaje en caso de fallas aguas arriba del mismo, es decir disparos del interruptor de barra principal o fallas en el sistema de subtransmisión.

description: Estimados miembros de la comision tecnica, para este proceso se ve innecesario solicitar reconectadores con 6 sensores ya que la funcionalidad del cambio de flujo de carga no aplica en reconectadores de cabecera de alimentador.

answer: Estimado proveedor, el reconectador deberá cumplir con Distancia mínima de fuga bushing compatible con contaminación muy fuerte.

description: Estimados miembros de la comision tecnica, especificar que nivel de polusion según la norma IEC se requiere, pues se indican varios. Por nuestra parte proponemos se solicite ?Muy fuerte? debido al ambiente donde será instalado

answer: Estimado proveedor, el equipo deberá cumplir con la norma de fabricación y diseño solicitada en el ítem 1.17 de las especificaciones de los reconectadores. La norma de operación y mantenimiento del ítem 1.18 de las especificaciones de los reconectadores, será de cumplimiento opcional.

description: Estimados miembros de la comision tecnica, en referencia al punto 1.18 de las especificaciones técnicas de reconectador, la solicitud de este certificado de cumplimiento de una norma que hace referencia al mantenimiento del equipo ya que el mismo cumple con la IEEE C37.60, y aparenta ser un posible direccionamiento. Solicitamos por favor se acepte el certificado de cumplimiento emitido por el fabricante siempre y cuando se cumpla la condición antes descrita.

answer: Estimado proveedor, también se aceptará que las estructuras metálicas del reconectador sean de acero galvanizado en caliente.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, se solicita en el punto 1.28 de las especificaciones técnicas del reconectador que el material de la estructura sea acero inoxidable, lo cual es innecesario ya que la protección que tienen el acero galvanizado en caliente es suficiente para el nivel de corrosión donde será instalado es mas si se insiste en que debe ser acero inoxidable entonces todas las demás estructuras solicitadas en este proceso deberían ser del mencionado material, incluso la cuba del transformador de poder, tuberías etc. El presupuesto se eleva innecesariamente, por favor aceptar estructura de acero galvanizado en caliente con la respectiva certificación.

description: EOR CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA DE LA SUBESTACION PORTOVELO GD

GARCIA ATIENCIA MARTIN ALONSO

streetAddress: AUTOPISTA TERMINAL PASCUALES SN SN TARQUI

legalName: GARCIA ATIENCIA MARTIN ALONSO

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

legalName: INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC

ELSYSTEC S.A.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: VASCO DE CONTRERAS AV. MAÑOSCA N35-251 BENALCAZAR

legalName: ELSYSTEC S.A.


description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: De acuerdo a Resolución Nro. 256.

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION

description: CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION

title: COTO-CNELEOR-056-20-462114

answer: Estimado oferente en los procesos de Cotización de Obra no existe un límite de obras para ser adjudicado.

description: los oferentes que esten en otras obras oueden participar

answer: Estimado oferente, para dar cumplimiento con la EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO, en esta etapa solamente deberá presentar el FORMULARIO 2-1 DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, por lo que su requerimiento deberá ser analizado en la etapa indicada en caso de ser adjudicado.

description: En tecnologo electricista o afines, entran los tecnologos electromecánicos que tengan la experiencia necesaria

answer: Estimado oferente, para dar cumplimiento con la EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO, en esta etapa solamente deberá presentar el FORMULARIO 2-1 DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, por lo que su requerimiento deberá ser analizado en la etapa indicada en caso de ser adjudicado.

description: En el caso de Bachilleres electricos puedo proponer Bachilleres Industrial especialidad en instalación equipos y maquinas eléctricas, o bachilleres técnicos a su vez.

answer: ACLARACIÓN: De conformidad con lo resuelto por el SERCOP en la resolución No. RE-SERCOP-2020-0110, se realizan las siguientes inclusiones y modificaciones en los Formularios 1.1 y 1.3, Condiciones Generales del Pliego y Condiciones Generales del Contrato según corresponda, documentos que se adjuntan para que a su vez lo consideren en la presentación de la oferta:

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, los participantes que oferten como persona natural deberán ser profesionales en electricidad o afines, en caso de personas jurídicas se aplicará lo establecido en el artículo 65, sobre REGLAS DE PARTICIPACIÓN SOBRE EXPERIENCIA, EXISTENCIA LEGAL Y PATRIMONIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, establecido en la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública.

description: En este proceso de contratación se aceptaran a oferentes como  personas naturales sin ninguna profesión o con  profesiones ajenas a la Ingeniería Eléctrica como Ingenieros Civiles, Ingenieros Comerciales Ingenieros Mecánicos, economistas  y otras, utilizando únicamente para su  calificación la experiencia general y especifica de un profesional en electricidad?, ya que la ejecución de estas obras son netamente eléctricas como son construcción de redes eléctricas en media y baja tensión, montaje de transformadores, montaje de redes en media tensión, montaje de luminarias y otros equipos . Cuál será el criterio técnico para la calificación a los oferentes en este proceso con la finalidad de,   dar cumplimiento con lo  establecido y de conformidad con la Ley del Ejercicio Profesional de la Ingeniería  y su Reglamento General?

answer: Estimado oferente, para compromisos de asociación o consorcios nos remitimos a lo estipulado en la Sección II, Asociación, consorcios o compromisos de asociación o consorcio, Art 31, 32, 33, 34 y 35, en cuanto a los miembros del consorcio, se validará siempre y cuando, los participantes que oferten como persona natural deberán ser profesionales en el electricidad o afines, en caso de personas jurídicas se aplicará lo establecido en el artículo 65, sobre REGLAS DE PARTICIPACIÓN SOBRE EXPERIENCIA, EXISTENCIA LEGAL Y PATRIMONIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, establecido en la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública.

description: En este proceso de contratación se aceptaran o no, Consorcios conformados por simplemente  personas naturales con  profesiones ajenas a la Ingeniería Eléctrica como Ingenieros Civiles, Ingenieros Comerciales, Ingenieros Mecánicos, Economistas y otras profesiones, utilizando únicamente para su  calificación la experiencia general y especifica de un profesional en electricidad?, ya que la ejecución de estas obras son netamente eléctricas como son construcción de redes eléctricas, montaje de transformadores, montaje de redes en media tensión, montaje de redes en baja  tensión,  e instalación de luminarias. ? Será O NO necesario que todos los integrantes del consorcio tengan la experiencia general y especifica solicitadas para este proceso de contratación?  Por favor indicar.

answer: Estimado oferente, para dar cumplimiento con la EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO, en esta etapa solamente deberá presentar el FORMULARIO 2-1 DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, por lo que su requerimiento deberá ser analizado en la etapa indicada en caso de ser adjudicado.

description: En el personal técnico AYUDANTE DE LINIERO, podrían considerar que la titulación académica sea bachiller en cualquier especialidad con experiencia en ejecución de obras eléctricas. Por qué limitan la participación de otras especialidades? eso sería discriminatorio ya que todos tienen derecho a laborar.

answer: Estimado oferente, para dar cumplimiento con la EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO, en esta etapa solamente deberá presentar el FORMULARIO 2-1 DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, y en caso de ser adjudicado se deberá cumplir con el tiempo mínimo de experiencia solicitada en el pliego.

description: Señores de la comisión, para el personal técnico CAPATAZ  y LINIERO, por qué requieren historial en el IESS de 2 años?, cabe mencionar que en otros procesos en esta misma entidad CNEL EP  REGIONAL EL ORO, el tiempo solicitado ha sido 1 año en vista que no siempre existen procesos para contratar por ese tiempo requerido 24 meses. Además se les indica  que los proyectos que se han ejecutado en CNEL EP REGIONAL EL ORO y otras entidades han tenido una duración en su plazo no más de 5 meses. Considerar este requerimiento.

answer: Estimado oferente, los participantes que oferten como persona natural deberán ser profesionales en electricidad o afines, en caso de personas jurídicas se aplicará lo establecido en el artículo 65, sobre REGLAS DE PARTICIPACIÓN SOBRE EXPERIENCIA, EXISTENCIA LEGAL Y PATRIMONIO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, establecido en la Codificación de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública.

description: Se aplicara en este proceso los criterios  de calificación utilizados para los procesos  de ejecución de trabajos eléctricos programados como son: que el oferente en caso de ser persona natural, el representante legal o representante técnico para el caso de personas jurídicas, el procurador común para en el caso compromisos de asociación o consorcio, sea Ingeniero Eléctrico o en Electricidad, de conformidad a la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería y su Reglamento General.

answer: Estimado oferente, para dar cumplimiento con la EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO, en esta etapa solamente deberá presentar el FORMULARIO 2-1 DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL, para el caso del chofer de camioneta se establece que el mismo deberá poseer solamente la licencia de conducir vigente.

description: Señores de la comisión porque solicitan que los choferes para las camionetas tengan 2 años en su  historial laboral en el IESS, para cumplir con este requerimiento el contratista debería haber trabajo casi 5 años ininterrumpidamente, lo que es casi imposible. Por favor dar oportunidad de trabajo a todos.

description: EOR SAPG DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA VÍA DE INGRESO Y PASO LATERAL DEL CANTÓN ARENILLAS GD

CEDILLO RIVAS FELIX ALI

locality: SANTA ROSA

streetAddress: ARCELIA GUZMAN VICTOR OLLAGUE Y AZUAY S/N SANTA ROSA, CABECERA CANTONAL

legalName: CEDILLO RIVAS FELIX ALI

ELECTRICA VALVERDE CIA LTDA

locality: MACHALA

streetAddress: BOYACA NAPOLEON MERA S/N LA PROVIDENCIA

legalName: ELECTRICA VALVERDE CIA LTDA

CONSTRUKGLOBAL S A

legalName: CONSTRUKGLOBAL S A

ASUSARENILLAS S A

streetAddress: LEONOR ROLDAN PICHINCHA Y PASAJE S/N ARENILLAS, CABECERA CANTONAL

legalName: ASUSARENILLAS S A

ARELECTRICA S.A.S.

streetAddress: SIMON BOLIVAR  S/N ARENILLAS, CABECERA CANTONAL

legalName: ARELECTRICA S.A.S.

INSTRELEC S.A.S.

streetAddress: 9 DE OCTUBRE RIO GUAYAS S/N ARENILLAS, CABECERA CANTONAL

legalName: INSTRELEC S.A.S.

COTEL S.A.S.

streetAddress: COSTA RICA BOLIVIA  ARENILLAS, CABECERA CANTONAL

legalName: COTEL S.A.S.

VIDEC. S.A.S.

streetAddress: SIN CALLE SECUNDARIA   ARENILLAS, CABECERA CANTONAL

legalName: VIDEC. S.A.S.

CALVA IÑAHUAZO WILMER RENE

region: ESMERALDAS

locality: QUININDE

streetAddress: PRINCIPAL  S/N ROSA ZARATE (QUININDE), CABECERA CANTONAL

legalName: CALVA IÑAHUAZO WILMER RENE

Alarcón Pacheco Jorge Norberto

streetAddress: AV OLMEDO S/N Y PRIMERA ESTE, LADO CERVECERIA PILSENER S/N NARANJAL, CABECERA CANTONAL

legalName: Alarcón Pacheco Jorge Norberto

RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO

locality: SANTA ELENA

streetAddress: ATAHUALPA Y A.S. YAGUAL A UNA CUADRA DE LA FERRETERIA COSTA AZUL S/N SANTA ELENA

legalName: RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS GUSTAVO

Pinza Castro Victor Alejandro

streetAddress: SECTOR MI LOTE PANAMERICANA PADRE OSWALDO 422 NARANJAL, CABECERA CANTONAL

legalName: Pinza Castro Victor Alejandro