description: OTROS BANCOS DE BATERÍAS

description: OTROS BANCOS DE BATERÍAS

description: CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS), CARGADORES DE BATERIA, CONVERTIDORES DE CICLOS ELECTRICOS

title: BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; CONVERTIDORES ESTATICOS; OTRAS BOBINAS DE INDUCTANCIA

description: OTROS BANCOS DE BATERÍAS

description: OTROS BANCOS DE BATERÍAS

title: SIE-CNELLRS-008-20-462114

answer: Estimado, se requiere Monofásico 240 /110 Vac / 60 Hz.

description: Estimados, favor indicar cual de las tres opciones de entrada de alimentación se esta requiriendo en los Cargadores de 48VDC

answer: Estimado para los ítems mencionado por usted serian: longitud: +- 2mm ancho: +- 1mm y alto: +- 2mm.

description: Estimados en el requerimiento de los items 1.3 y 1.4, favor indicar un grado de tolerancia en las medidas que no lo indican porque corresponden a una sola marca de baterías.

answer: Estimado, se aceptan ambos modelos para el banco de baterías, en el caso las baterías de 12 VDC se aceptan libre mantenimiento.

description: Estimados en los items 1.3 t 1.4, indicar si aceptaran baterías libres de mantenimiento o baterías de plomo ácido tipo abiertas.

answer: Estimado, acorde a lo solicitado por usted indico las especificaciones técnicas del ítem requerido.BANCO DE BATERIAS DE BATERIAS DE 48 VDC.Capacidad Nominal: 100 Ah.Electrolito: Plomo acido Gelificadas, selladas, libres de mantenimiento.Voltaje nominal por celda: 12 VDCNumero de celdas por unidad: 1/6Número de unidades por banco: 4Voltaje total del banco: 48 VDC.Norma de fabricación: IEC 623 o 896-1Cantidad solicitada: 2.

description: Estimados Señores, favor su aclaración en lo siguiente: en los pliegos no consta el banco de baterias de 48VDC 100Ah y si detallan en las especificaciones ténicas, confirmar si es parte de su solicitud y la cantidad solicitada.

answer: Estimado para los ítems mencionado por usted serian:  longitud: +- 2mm ancho: +- 1mm y alto: +- 2mm.

description: Estimados, favor indicar margenes de tolerancia en las baterías de 12V dado que como están descritas parecen direccionadas a una marca en especifico.

answer: Estimado, la máxima corriente de descarga para el ítem mencionado por usted es de 100-130 o 139 A en 5seg.

description: En las especificaciones técnicas de las baterías de 12V - 7,2Ah por favor ratificar si la siguiente especificación esta correcta: ?Maximum Discharge Current 100/139A 5sec?. Si los valores de esta especificaión técnica están erroneos, por favor indicar cuales serían los valores correctos.

answer: Estimado, el banco de 150 Ah debe estar conformado con baterías de 2 VDC.

description: Para el banco de baterías de 150Ah, por favor indicar si las baterías requeridas son de 2Vdc o de 12Vdc.

answer: Estimado, la corriente de carga continua es aproximadamente 11 Amp y la corriente de carga momentánea de aproximadamente 168 Amp.

description: Para el banco de baterías de 120Vdc - 150Ah, solicitan anexar el cálculo del Tiempo de Autonomía por favor indicar la corriente de la carga a la cual dará soporte estas baterías para poder realizar el cálculo solicitado.

answer: Estimado, el valor es 125 VDC para el banco de 150. Ah.

description: Por favor definir el voltaje del banco de las baterías de 150Ah, puesto que en el Item 2,6 de las especificaciones técnicas correspondientes a estas baterías se indican dos voltajes diferentes.

answer: Estimado, los equipos a proveer son: Banco de baterías de 120Vdc – 150Ah, cantidad: 2.Banco de baterías de 48 Vdc – 100Ah, cantidad: 2.

description: Por favor confirmar si se debe proveer un banco de baterías de 120Vdc – 150Ah y otro de 48Vdc – 150Ah?

answer: Estimado, la corriente de carga continua es aproximadamente 3 Amp y la corriente de carga momentánea de aproximadamente 34 Amp.

description: Para el banco de baterías de 48Vdc - 100Ah, solicitan anexar el cálculo del Tiempo de Autonomía por favor indicar la corriente de carga a la cual tendrá que dar soporte estas baterías para poder realizar el cálculo solicitado.

answer: Estimado, los 30 Amperios es la máxima corriente de carga de cada batería.

description: En el requerimiento ?Banco de baterías de 48 VDC 4 baterías de 12 V, 100 AH, 30 A? por favor indicar a que se refiere el último dato 30A.

answer: Estimado, se requiere Monofásico 240 /110 Vac / 60 Hz.

description: Por favor definir cuál es el voltaje de entrada AC del Cargador de Baterías, puesto que en el enunciado indica Monofásico mientras que las especificaciones Item 2,1 se indica los tres tipos de alimentación eléctrica.

answer: Estimado, si se puede.

description: Para las baterías de 12V/7,2Ah se puede ofertar unas baterías que tengan una ?Máxima Corriente de Descarga    100/130A 5sec??

answer: Estimado, si son VRLA.

description: Por favor indicar si las baterías de 7,2Ah y las de 17Ah son VRLA?

answer: Estimado, No es necesario la caja de protección.

description: Los ?Modulo regulador de voltaje DC-DC? se los debe proveer con algún tipo de caja de protección?

answer: Estimado, si se puede.

description: Estimados, se puede ofertar para los bancos de baterías de plomo ácido de tipo Agm con las mismas características técnicas?

answer: Estimado, si se debe incluir.

description: se debe incluir gabinete para los bancos de baterías?

answer: Estimado, si se puede en lo que respecta capacidad, pero deben ser VRLA con el voltaje requerido y las dimensiones solicitadas en las especificaciones.

description: Se puede ofertar baterías de 18AH tipo AGM en lugar de 17AH.

answer: Estimado, no en todos los casos.

description: Los bancos de baterías se instalaran en ambientes climatizados

answer: Estimado, se instalarán en cuartos con ventilación.

description: Favor indicar cual seria el lugar en el que se  instalarían los bancos de baterías y cargadores.

answer: Estimado, si de aceptaría, siempre y cuando cumpla con las especificaciones solicitadas.

description: El cargador/ rectificador puede ser producido localmente

answer: Estimado, su aplicación es para los servicios auxiliares de subestaciones de distribución.

description: Favor indicar la aplicación de los bancos de baterías y cargadores

answer: Estimado, las ofertas físicas las deberán entregadas en la dirección 06 de octubre y chopitea en la garita del guardia del edificio la planta de CNEL Los Ríos, como indica el pliego en el caso de ser oferta electrónica basarse en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C "DIRECTRICES PARA ENTREGA DE OFERTAS", el SERCOP dispone lo siguiente para las ofertas electrónicas.1. Los Proveedores interesados en participar en un procedimiento de contratación y que presenten sus ofertas electrónicamente, deberán remitirla de manera obligatoria de la siguiente manera:-Las ofertas se presentarán conforme a lo solicitado en el pliego.-El proveedor deberá remitir la oferta desde el correo registrado en el SOCE.-El correo electrónico deberá contener los archivos en formato PDF formularios de la oferta firmado y sumillado, junto con los documentos de respaldo, adicionalmente se enviará los archivos en formato .doc word, xls Excel o el formato que la entidad requiera vía WETRANSFER al correo

description: La oferta física se puede entregar firmada en digital por medio de we transfer

answer: Estimada Comision tecnica, adjunto convalidacion solicitada

description: INDICAR LOS MODELOS O NÚMEROS DE PARTE DE LOS ITEMS 1 Y 5, BANCO DE BATERÍAS DE 48VDC Y 120 VDCINDICAR LOS MODELSO O NÚMERO DE PARTE DE LOS ITEMS 3 Y 4, BATERÍAS DE 12 VDCINDICAR EL MODELO O NÚMERO DE PARTE DEL ITEM 2,  CARGADOR DE BATERÍAS DE 48 VDC

answer: Buenas noches adjunto encontrara nuestra convalidación de errores solicitadas para este proceso SIE-CNELLRS-008-20, esperamos poder trabajar nuevamente con ustedes.

description: ?Se requiere se aclare formulario 1.7, con relación a la experiencia general presentada como soporte de la oferta.?Indicar cuales son los modelos o número de parte de los equipos ofrecidos.

answer: Estimados, por la presente me permito convalidar lo solicitado.

description: ?Indicar el modelo de cargador de baterías de 48 VDC en el ítem 2.?Indicar el modelo del ítem 3 de batería de 12 VDC.

description: LRS MNTTO ADQ DE BATERÍAS, CARGADORES DE BATERÍAS Y EQUIPOS DE RESPALDO PARA SUBESTACIONES GD

VALLEJO LOZANO RONALD ROSENDO

streetAddress: VILLA 17 MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: VALLEJO LOZANO RONALD ROSENDO

PLAZA WEIR FABRICIO

region: ESMERALDAS

locality: ESMERALDAS

streetAddress: SAN JOSE OBRERRO SEPTIMA  5 DE AGOSTO

legalName: PLAZA WEIR FABRICIO

locality: GUAYAQUIL

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

ENERGYCONTROL S.A.

streetAddress: CDLA. URDE SA CENTRAL, BALSAMOS 118 ENTRE TODOS LOS SANTOS  SN TARQUI

legalName: ENERGYCONTROL S.A.

MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO

streetAddress: AV. UNIVERSITARIA CALLE QUINTA S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO

ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: AV. GENERAL RUMIÑAHUI SEXTA TRANSVERSAL 249 SAN RAFAEL

legalName: ZAMBRANO CARRILLO GOLDER EDUARDO

title: Subasta


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Unidad

scheme: SERCOP

description: BASES PARA EQUIPOS DE CONTROL

scheme: CPC

description: BASES PARA EQUIPOS DE CONTROL

description: CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE CONTROL NUMERICO) CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS PARA APARATOS ELECTRICOS DE VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000  V, PARA CONTROL ELECTRICO O LA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD.

currency: USD

description: POR SER EL OFERENTE HABILITADO QUE HABIENDO CUMPLIDO OCN LAS ESPECIFICAICONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO Y DE CONFORMIDAD CON EL RESULTADO DE LA PUJA RESULTA GANADOR POR PRESENTAR LA OFERTA MAS ECONOMICA

title: CUADROS, CONSOLAS, MESAS Y OTRAS BASES, EQUIPADAS CON APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, ETC., PARA CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V.

description: BASES PARA EQUIPOS DE CONTROL

description: BASES PARA EQUIPOS DE CONTROL

title: SIE-CNELLRS-010-20-462114

status: complete

answer: Se aclara que una vez adjudicado el proceso, el proveedor al momento de entregar los bienes objeto de contratación deberá presentar los certificados correspondientes.

description: Estimados Comisión tecnica, favor aclarar lo solicitado en los requisitos de las especificaciones tecnicas en el que se pide un certificado APOSTILLADO que abalice el cumplimiento de las características y rangos de operacion declarados en las ofertas para el caso de Empresa Extranjera considerando que la Cansillería actualmente no estan brindando todos los servicios debido a la Emergencia Sanitaria que todos conocemos. Gracias

description: LRS ADQUISICIÓN DE BASES SOCKET PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN EN CLIENTES ESPECIALES GC

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

LIMAICO ALVAREZ LUCA MATEO

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

countryName: ECUADOR

streetAddress: AV. 09 DE OCTUBRE MADRID 12 VELOZ

scheme: EC-RUC

legalName: LIMAICO ALVAREZ LUCA MATEO

roles: buyer procuringEntity

region: GUAYAS

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

COIMPORELECSA S.A.

streetAddress: JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO DIAGONAL A LA FISCALIA DE TRANSITO 921 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: COIMPORELECSA S.A.

SILVATECH S.A.

streetAddress: JOSE VICENTE TRUJILLO BOGOTA 413 XIMENA

legalName: SILVATECH S.A.

PROENERGY S.A.

locality: MILAGRO

streetAddress: .  SOLAR 1 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: PROENERGY S.A.

ELECTROSPEED S.A.

streetAddress: MIRAFLORES AV. CARLOS JULIO AROSEMENA 101 TARQUI

legalName: ELECTROSPEED S.A.

JIMENEZ PEREZ ADRIANA NATALY

streetAddress: SOLAR 9 TARQUI

legalName: JIMENEZ PEREZ ADRIANA NATALY

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

roles: supplier tenderer

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 BELISARIO QUEVEDO

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: PARTES  Y  PIEZAS  PARA  LOS  APARATOS   ELECTRICOS  DE ALUMBRADO  Y DE   SENALIZACION,   LIMPIA PA

description: OFERENTE HABILITADO QUE HABIENDO CUMPLIDO CON LAS ESPECIFICAICONES TÉCNICAS QUEDA GANADOR EN LA PUJA POR PRESENTAR LA OFERTA MÁS ECONÓMICA

title: PARTES Y PIEZAS  DE LOS APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; GENERADORES Y DISYUNTORES UTILIZADOS CON MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE SENALIZACION (EXCEPTO L

title: SIE-CNELLRS-012-20-462114

answer: Señores Oferentes como es de su conocimiento por motivo de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19 se ha solicitado que anexo a su oferta deben enviar una muestra fotográfica de cada uno de los materiales a ofertar, esto a fin de verificar que cumple cada uno con las especificaciones técnicas.  formulario 1.12.?Fotografía de Balastro 150W.- tiene especificaciones técnicas impresas en la parte frontal ?Fotografía de Balastro 250W.- tiene especificaciones técnicas impresas en la parte frontal ?Fotografía de Balastro 400W.- tiene especificaciones técnicas impresas en la parte frontal?Ignitor arrancador luminaria de sodio, para 70-400W.- tiene especificaciones técnicas impresas en la parte frontal ?Fotocontrol electrónico 1 800 va, 105 - 305 v ac, falla en encendido.-  tiene especificaciones técnicas impresas en la parte posterior o en su carton.?LAMPARA DE NA, ALTA PRESION, BOQUILLA E - 40, 100 W tiene especificaciones técnicas impresas en

description: Estimados Srs. debido a la situación que atraviesa el país que es de conocimiento público, por favor eliminar la solicitud de muestras, ya que es un poco dificíl la movilización

answer: El certificado de conformidad y reporte de ensayo del fotocontrol que debe presentarse debe ser en función de la norma ANSI C136.10 como indica el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables MERNNR. Se indica que la norma ANSI C136.10 hace referencia a la norma UL773 en ciertos puntos.

description: Estimados Srs. por favor en la norma obligatoria de MERNNR se solicita únicamente el certificado de conformidad y reporte de ensayo del fotocontrol a la norma ANSI C136.10, en ese sentido por favor aclarar que solo cumplira los productos que avalen a dicha norma y no a la norma UL773

answer: El certificado de conformidad y reporte de ensayo del fotocontrol que debe presentarse debe ser en función de la norma ANSI C136.10 como indica el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables MERNNR. Se indica que la norma ANSI C136.10 hace referencia a la norma UL773 en ciertos puntos.

description: Estimados Srs. la norma obligatoria del MERNNR aplicable para la base del fotocontrol de 3 pines es la ANSI C136.10, por favor aclarar que se debe presentar los certificados de conformidad de producto y reportes de ensayo realizados a la norma ANSI C136.10

answer: No. El requerimiento de dimensiones se debe a la necesidad de verificar que los balastros quepan en las luminarias de sodio de fecha de fabricación en los últimos 5 años, es por esto que se requiere las muestras para realizar las respectivas pruebas.

description: Estimados Srs. por favor aceptar que las dimensiones de los balastos tengan un rango más-menos 10% para que se pueda presentar mas proveedores, de manera de tener una competencia justa y equitativa.

answer: Se mantiene la especificación técnica de oficina central de CNEL para el relé interno del fotocontrol. La especificación técnica del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para las luminarias con lámpara de vapor de sodio de alta presión con carcasa de aluminio inyectado, Revisión N. 10 de fecha 2019-07-25, en su apartado de fotocontrol no hace referencia al relé interno. La hermeticidad del mismo es función a los requerimientos de hermeticidad propios de los elementos expuestos en la región costa.

description: Estimada comisión técnica, están solicitando para el fotocontrol un relé interno mayor o igual a 30 amperios y hermeticidad mayor o igual a IP 65, cabe indicar que para este elemento el MERNNR no establece estos parámetros, esto vulnera lo establecido en la LOSCP, Art. 9, literal 3, donde se indica: Son Objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, lo siguiente: Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública. Confiamos en la transparencia del presente proceso y solicitamos que dichos parámetros se acojan a lo requerido en la revisión vigente de unidades de propiedad, lo cual está acorde a la norma ANSI C136.10-2017.

answer: Se verificará que la información presentada por los oferentes sea original y fidedigna, caso contrario se lo descalificará y se solicitará al SERCOP se tome las medidas correspondientes por falsear la información.

description: Estimada comisión técnica pedimos encarecidamente que el Formulario de Declaración de Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta, sea revisado, analizado y evaluado, si un Oferente declara que NO es DISTRIBUIDOR, COMERCIANTE, IMPORTADOR, REPRESENTANTE DIRECTO o INTERMEDIARIO de los bienes o servicios que conforman su oferta, debe presentar documentos ensayos, certificados y oficios de verificación SAE que respalden su respuesta como origen Ecuatoriano del bien que esta ofertando.

answer: Se modifica el plazo de entrega de bienes a 60 días, se aceptan entregas parciales dentro del lapso no mayor a los 60 días plazo, sin embargo, la forma de pago se mantiene igual a la descrita en el pliego

description: Estimada comisión técnica el plazo de entrega de los bienes es de 45 días, por lo que  solicitamos se considere el tiempo de entrega a 60 días, debido a que  por la pandemia el mundo se encuentra trabajando en un 70%, con importaciones retrasadas, sugerimos se pueden recibir entregas parciales de acuerdo a su urgencia.

answer: Señores Oferentes como es de su conocimiento por motivo de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19 se ha solicitado que anexo a su oferta deben enviar una muestra fotográfica de cada uno de los materiales a ofertar, esto a fin de verificar que cumple cada uno con las especificaciones técnicas.  formulario 1.12.?Fotografía de Balastro 150W.- tiene especificaciones técnicas impresas en la parte frontal ?Fotografía de Balastro 250W.- tiene especificaciones técnicas impresas en la parte frontal ?Fotografía de Balastro 400W.- tiene especificaciones técnicas impresas en la parte frontal?Ignitor arrancador luminaria de sodio, para 70-400W.- tiene especificaciones técnicas impresas en la parte frontal ?Fotocontrol electrónico 1 800 va, 105 - 305 v ac, falla en encendido.-  tiene especificaciones técnicas impresas en la parte posterior o en su carton.?LAMPARA DE NA, ALTA PRESION, BOQUILLA E - 40, 100 W tiene especificaciones técnicas impresas en

description: Estimada comisión técnica considerar NO entregar muestras, por las restricciones de movilización por la emergencia sanitaria.

answer: La entidad contratante requiere la provisión de los bienes que cumplan con todas las especificaciones y características  establecidas en los pliegos, a fin de que la entrega se realice a plena satisfacción de la entidad contratante, El precio de la oferta deberá incluir el valor total de los bienes, transporte hasta el sitio de entrega, pruebas, los costos indirectos, impuestos, tasas y servicios es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los bienes a plena satisfacción de CNEL EP, por lo tanto, deberá precuparse que al transportar los bienes deben venir cuidadosamente embalados

description: Estimada comisión técnica, en las especificaciones técnicas de la LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN por favor completar las condiciones de Embalaje y transporte: El oferente que resulte adjudicado deberá entregar todos los bienes embalados de manera que no?

answer: El certificado de conformidad y reporte de ensayo del fotocontrol que debe presentarse debe ser en función de la norma ANSI C136.10 vigente del año 2017. No se aceptarán certificados de conformidad y reportes de ensayo en base a las normas anteriores.

description: En las unidades de propiedad del Ministerio de Energía, revisión 10 del 25-07-2019 referente a materiales y equipos del sistema de distribución, si nos remitimos a la nota 13 que dice lo siguiente "las normas indicadas en el presente documento deben considerar las versiones actualizadas", siendo así, nos permitimos informar que la ANSI C136.10 aplicable a bases y fotocelulas vigente es la del año 2017, y no la del 2010 como algunos oferentes suelen presentar en sus ensayos. Consulta, se aceptarán versiones no actualizadas de la norma Ansi C136.10 para bases y para fotocelulas?

answer: Se recuerda que la presentación de muestras para este proceso de adquisición de materiales es obligatoria. Esto se debe a que se revisará que el material cumpla con las especificaciones técnicas que incluyen calidad, sus dimensiones y que se encuentren los respectivos diagramas de conexión de manera legible, etc. Se realizarán pruebas de instalación en las luminarias existentes en la actualidad en la entidad contratante, para verificar que las dimensiones de los materiales ofertados quepan en los espacios disponibles para los mismos.

description: Es importante que se presenten muestras físicas de los productos a fin de verificar que lo ofertado corresponda a  lo entregado. La intención es evitar el riesgo de que el oferente que resulte ganador entregue un producto diferente al que presentó en calidad de muestra, pues muchos productos convencionales han entrado en obsolecencia y se estarían comercializando productos con moldes diferentes a los de los fabricantes originales.

answer: Se indica que se debe cumplir con la norma IEC60238 tal como se encuentra en las especificaciones técnicas del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para las luminarias con lámpara de vapor de sodio de alta presión con carcasa de aluminio inyectado, Revisión N. 10 de fecha 2019-07-25.

description: Favor corregir la norma aplicable a las  boquillas pues según la revisión 10 del Minsiterio de Energia se debe cumplir con la IEC60238 numeral 16.2.9 reporte de prueba del portalámpara, mientras en el pliego están detallando una norma IEC60598-1 que no está contemplada en las especificaciones vigentes.

answer: Si, se aceptarán borneras de conexión con terminales tipo tornillo prisionero. Las salidas del arrancador deben estar claramente identificadas en concordancia con el diagrama eléctrico de la placa tal como se indica en las especificaciones técnicas del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para las luminarias con lámpara de vapor de sodio de alta presión con carcasa de aluminio inyectado, Revisión N. 10 de fecha 2019-07-25.

description: Favor indicar si se aceptarán ignitores de fabricación europea que tengan borneras de conexión en lugar de colas de cables. Pues el ministyerio sí lo acepta como tal

answer: De acuerdo al oficio MERNNR-SDCEE-2020-0342-OF emitido el 31/03/2020, se deberá presentar el informe de ensayo de flujo luminoso elaborado por el IIGE INER, donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones determinadas por el MERNNR.

description: ACLARACION

answer: Estimados, Adjunto la convalidación solicitada.

description: En la oferta presentada por: AUTOMELECSA como parte de los certificados que se presenta se incluye un certificado del SAE del reporte de Prueba de fotocontrol según la norma ANSI C136.10-2017 pero dicho reporte no se encuentra en el expediente. Este reporte es uno de los requisitos para validar las especificaciones técnicas.Por lo tanto, se requiere el Reporte de Prueba de Fotocontrol según la Norma ANSI C136.10-2017 validado para convalidación y continuar en el proceso.

description: LRS SAPG OYM ADQUISICION DE MATERIALES PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CNEL EP LOS RIOS GD

NOVALIGHTING CIA. LTDA

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: GIL RAMIREZ DAVALOS ELIA LIUT 3-48 GIL RAMIREZ DAVALOS

legalName: NOVALIGHTING CIA. LTDA

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

MARRIOTT S.A.

locality: SAMBORONDON

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: MARRIOTT S.A.

AUTOMATION & ELECTRIC S. A. AUTOMELECSA

streetAddress: SAUCES NUEVE SOLAR 4A A 50 MTS DE RESERVORIO DE AGUA MZ L-7 TARQUI

legalName: AUTOMATION & ELECTRIC S. A. AUTOMELECSA

ELECTROMOON S.A.

streetAddress: AV. FRANCISCO DE ORELLANA PASEO 15E NE SOLAR 1-12 TARQUI

legalName: ELECTROMOON S.A.

title: Subasta


description: SERVICIO DE FUMIGACIÓN CON TÉCNICOS CALIFICADOS

description: SERVICIOS DE FUMIGACION Y OTROS MEDIOS DE LUCHA CONTRA LAS PLAGAS

name: SMARTCHEMICAL IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA CIA LTDA

description: POR SER EL OFERENTE HABILITADO QUE HABIENDO CUMPLIDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL PLIEGO Y DE CONFORMIDAD CON EL RESULTADO DE LA PUJA, PRESENTA LA OFERTA MAS ECONOMICA PARA LA INSTITUCION

title: SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA DESINFECCION DE VIVIENDAS Y OTROS EDIFICIOS

title: SIE-CNELLRS-013-20-462114

answer: El pliego .ushay fue subido al SOCE, para descargar el pliego en PDF deberá escoger en el módulo facilitador de oferente la opción vista previa de pliegos, así mismo para ver las especificaciones técnicas deberá escoger archivos anexos y podrá descargar los formatos editables

description: NO HAY PLIEGOS NI REFERENCIAS TECNICAS

answer: Se adjuntaron los formularios actualizados y se encuentran anexos en el pliego

name: REPRESENTACIONES Y PROMOTORES LOFUM S.A.

description: La herramienta de USHAY  donde se elabora la oferta se encuentra desactualizada en los Formularios de Declaracón de socios  Accionistas y de Declaración de fondos Licitos, de acuerdo al SERCOP la entidad está en la obligación de adjuntar al proceso o caso contrario el Oferente debe consultar para dejar claro este punto.

answer: Los TDR se encuentran adjuntos al pliego

description: porfavor subir los tdr

answer: Ambos se encuentran adjuntos al pliego

description: Estimados,no se encuentran los tdrs y especificaciones tecnicassaludos

answer: En la convocatoria indica que puede ser física o digital: Física Ag.Planta CNEL diag FederaciónDeportiva o Digital WETRANSFER mail amira.izurieta@cnel.gob.ec

description: Por favor indicar a que correo se envía la oferta

answer: Los TDR se encuentran adjuntos al pliego

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA LOS HERMANOS ASOSERHER

description: por favor ayudar con los términos referenciales

answer: Estimado, si aplica

description: En la seccion 4.1.4  de experiencia general del oferente: El oferente deberá acreditar experiencia específica enFUMIGACION O CONTROL DE PLAGAS. Es valido un certificado de fumigacion y control de plagas en sembrios agricolas como arroz, maiz, etc? Ya que no menciona que debe de ser especificamente a SUbestaciones.

answer: El certificado debe ir en conjunto con una factura que avale el servicio usado como soporte de experiencia

description: La experiencia del oferente puede ser por un certificado emitido por el sector privado en el control de maleza y fumigacion de plagas?

answer: La experiencia del supervisor debe ser en proyectos de fumigación y control de plagas, tal como se detalla en el TDR, no necesariamente debe ser en subestaciones

description: La experiencia del supervisor es en proyectos de fumigacion y control de plagas, necesariamente tiene que ser en subestaciones o en cualquier otra área ya que no especifica?

answer: Estimado, si aplica siempre y cuando cumpla con el perfil solicitado en los términos de referencia.

description: EL Supervisor encargado de que se cumplan las normativas de seguridad industrial vigentes en los trabajos de control de plagas y fumigación en las subestaciones. Y su experiencia es en proyectos de Construcciones,Mantenimientos en obras eléctricas. Este experiencia puede ser en la construcion de un pequeño ramal monofasico y el mantenimiento del mismo?

answer: Estimado, una pasada para fumigación y otra para retiro de maleza muerta en las subestaciones a intervenir

description: Cuantas Pasadas o intervenciones a cada subestación contempla el proceso de contratación?

answer: Estimado, si se deberán adjuntar las licencias de riesgos eléctricos.

description: En la oferta se debera adjuntar las licencias de riesgos electrico?

answer: Favor revisar en el módulo facilitador en la opción archivos anexos y podrá descargarlos.

description: Buenos días, solicitamos subir los documentos que constan en el índice de archivos de los Pliegos

name: OCEHAL S.A. OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA EN GENERAL

name: ASOCIACION DE SERVICIOS LIMPIEZA SAN JACINTO DE BALZAR  ASOSANJACINTO

description: LRS MNTTO FUMIGACION DE MALEZA Y LIMPIEZA DE SUBESTACIONES INCLUIDO QUIMICOS GD

mainProcurementCategory: services

Jacome Alvarez Margaret Katherine

streetAddress: 10259 BOLIVAR EL ORO sn MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: Jacome Alvarez Margaret Katherine

PITORIN S.A.

streetAddress: CDLA CIUDAD SANTIAGO KM 19 VIA DAULE MZ 2076 V 16 PASCUALES

legalName: PITORIN S.A.

region: LOS RIOS

locality: PALENQUE

streetAddress: LA ROCHA NICOLAS INFANTE S/N. PALENQUE, CABECERA CANTONAL

streetAddress: TERCERA CALLES E - C 109 TARQUI

locality: BALZAR

streetAddress: PERIMETRAL SECTOR NUEVO SOLAR 9 BALZAR, CABECERA CANTONAL

MACKLIFF OLIVO MIGUEL ANGEL

locality: BABAHOYO

streetAddress: MEJIA AV. 10 DE AGOSTO S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: MACKLIFF OLIVO MIGUEL ANGEL

VERA VERA BENILDA YOLANDA

region: MANABI

locality: MANTA

streetAddress: Calle Las Acacias  S/N LOS ESTEROS

legalName: VERA VERA BENILDA YOLANDA

title: Subasta


description: TRANSFORMADORES TRIFASICOS SIN PROTECCION 75 KVA

description: TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO: TRANSFORMADORES DE POTENCIA, TRANSFORMADORES ELECTRICOS, CON AISLAMIENTO DE ACEITE, ETC.

description: POR SER EL OFERENTE HABILITADO QUE HABIENDO CUMPLIDO OCN LAS ESPECIFICAICONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO Y DE CONFORMIDAD CON LA PUJA RESULTÓ GANADOR OCN SU OFERTA ECONÓMICA MÁS BAJA

title: TRANSFORMADORES ELECTRICOS

title: SIE-CNELLRS-014-20-462114

answer: Se confirma que es de 4 vías y como mínimo el espaciamiento entre sus vías debe de ser de 4".

description: Confirmar si el Barraje desconectable de 15KV 200A, es de 4 vías, con espaciamiento de 4" entre sus vías, como lo diseñan todas las marcas que fabrican este tipo de barrajes.

answer: El Voltaje Primario de los transformadores monofasicos, son 13200GRdY/7620V

description: Por favor confirmar el Voltaje Primario de los transformadores monofasicos, son 13800GRdY / 7960 ó13200GRdY/7620V?

answer: Se aclara que el Voltaje secundario de los transformadores trifásicos de los ítems 1.18, 1.19 y 1.20 es 127/220V.

description: Aclarar si el Voltaje secundario de los transformadores trifasicos de los items 1.18, 1.19 y 1.20 es 120/208V o 127/220V.

answer: Estimados si se debe incluir el Disyuntor inmerso aceite, acción con pértiga manual.

description: Confirmar si los transformadores trifasicos deben incluir breaker en baja tensión sumergido en aceite.

answer: No es necesario incluir los pararrayos para el codo Elbow.

description: Aclarar si los transformadores deben incluir el pararrayos tipo codo. En caso de ser así, los mismos serán conectados en los terminales H1B en el caso de los 1F y en los terminales H1B, H2B y H3B en el caso de los 3F?

answer: No hay un modelo del certificado de conformidad, el oferente adjudicado deberá presentar previa a la suscripción del contrato, los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas emitidas por Organismos de Certificación Acreditados, avalados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, conforme lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad.

description: POR FAVOR SUBIR UN MODELO DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

answer: No hay un modelo especifico, Son las pruebas que da el fabricante.

description: POR FAVOR SUBIR UN MODELO DEL CERTIFICADO DE PRUEBAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

answer: El oferente adjudicado deberá presentar previa a la suscripción del contrato, los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas emitidas por Organismos de Certificación Acreditados, avalados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, conforme lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad.

description: Estimados Señores, favor confirmar si los certificados SAE serán entregados solo por el adjudicado.

answer: Estimado todos los elementos deben ser compatibles con los elementos de otras marcas, lo cual deberá ser demostrado con certificados de interoperabilidad o su equivalente.

description: Estimados Señores, favor confirmar si es necesario presentar el certificado de interoperabilidad entre fabricantes de los codos conectores, bushing insert y barrajes, debido a que se pueden ofertar marcas que no puedan ser compatibles centre fabricantes.

answer: El rango del cable es 2/0 a 4/0.

description: Estimados, en el item 10 ELBOW CONECTOR por favor confirmar el rango del cable si es 2/0 o 4/0

answer: Si, debe incluir bushing para cada vía.

description: En el item 17 BARRAJE DESCONECTABLE DE 15KV-200A, se debe incluir bushing para cada vía

answer: Estimado favor regirse a lo detallado en las especificaciones técnicas adjuntas al proceso.

description: En el item 17 BARRAJE DESCONECTABLE DE 15KV-200A, se puede ofertar con Barra de Aluminio Plateado de grado estructural y alta conductividad recubierto con Caucho EPDM

answer: Estimado favor regirse a lo detallado en las especificaciones técnicas adjuntas al proceso.

description: En los items 14-15-16 Empalmes, se puede ofertar con conector mecánico, que cumple con todas las características y es de fácil instalación

answer: Si, debe incluir el adaptador de cable para sellar el intersticio entre el cable y el codo, dicho adaptador debe venir con el kit de puesta a tierra para pantallas de cobre tipo cinta

description: Estimados los codos conectores de 200 A, deben venir con un adaptador de cable para sellar el intersticio entre el cable y el codo, dicho adaptador debe venir con el kit de puesta a tierra para pantallas de cobre tipo cinta

answer: Regirse al plazo estipulado en los pliegos.

description: Por la crisis sanitaria que estamos pasando se solicita ampliación en el tiempo de entrega de 90 a 120 dias

answer: : El oferente adjudicado deberá presentar previa a la suscripción del contrato, los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas emitidas por Organismos de Certificación Acreditados, avalados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, conforme lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad.

description: Por motivos de la crisis sanitaria que estamos pasando se solicita que los certificados avalados por el SAE, sea presentados únicamente por el contratista adjudicado

answer: Lo solicitado son kits de 1 pza.

description: Estimados Señores, en el rubro de terminaciones interiores y exteriores contraíbles en frío para media tensión la unidad de cantidades esta dado por kits de 1 pza o 3 pzas en cada caso?

answer: Si, deben ser incluidas.

description: Estimados Señores, en el rubro de terminaciones interiores y exteriores contraíbles en frío para media tensión se requiere incluir todas las cintas que especifican en los accesorios desde el ítem 7.1 hasta el 7.9?

answer: Estimados efectivamente las puntas terminales deben ser libres de halógenos, presentar certificado de cumplimiento.

description: Estimados Señores, en el rubro de terminaciones interiores y exteriores contraíbles en frío para media tensión se requiere que estas sean libres de halógenos y presentar certificado de cumplimiento?

answer: Si, debe incluir. En la siguiente tabla se especifica las cantidades de estos según los calibres de los cables.

description: Estimados Señores, en el rubro de terminaciones interiores y exteriores contraíbles en frío para media tensión se requieren incluir conectores terminales de compresión? Si es afirmativo, por favor especificar las cantidades de estos según los calibres de los cables en cada caso.

answer: Estimado, el rango de diámetros para lo que respecta el aislamiento de los conductores 350 MCM/ 15 KV son entre 26-37,3 mm.

description: Estimados Señores, en el rubro de terminaciones interiores y exteriores contraíbles en frío para media tensión considerando que el criterio para la correcta selección de las mismas es el de basarse en el diámetro de aislamiento del cables de media tensión cual sería el diámetro de aislamiento para el cable de 350MCM/15KV solicitado?

answer: Estimado, favor regirse a lo detallado en las especificaciones técnicas adjuntas al proceso.

description: Estimados Señores, en el rubro de terminaciones interiores contraíbles en frío para media tensión según la NOTA #3 es posible que el control de campo sea elaborado con cintas o con un tubo de control de esfuerzo eléctrico que no esté integrado al cuerpo aislante de la terminación?

answer: Estimado, favor regirse a lo detallado en las especificaciones técnicas adjuntas al proceso.

description: Estimados Señores, en el rubro de terminaciones exteriores contraíbles en frío para media tensión según la NOTA #4 es posible que el control de campo sea elaborado con cintas o con un tubo de control de esfuerzo eléctrico que no esté integrado al cuerpo aislante de la terminación?

answer: En base al numeral 1.7 Modificación de los pliegos de las Condiciones Generales de los Pliegos, que indica textualmente:1.7.- Modificación del pliego: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado según corresponda, podrán emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares del pliego, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública hasta el término máximo para responder preguntas.Se procede a realizar la siguiente modificación a los pliegos en Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, quedando de la siguiente manera:

description: ACLARACION

answer: Otros parámetros resuelto por la entidad contratante:No.ParámetroDimesión1Requiere folletos explicativos y/o catálogosCumplan las especificaciones técnicassolicitada en estos pliegos2Requiere Certificado de distribuidor o vendedor o representante autorizado de los bienes ofertadosEn caso de no ser el fabricante Certificadode distribuidor o vendedor o representanteautorizado emitido por el fabricante de losbienes ofertados. En caso de ser fabricanteno es necesario3Requiere Certificados de PruebasSEGÚN LOS INDICADOS EN LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEESTOS PLIEGOS PARA CADA TIPO DEMATERIAL.

description: ACLARACION

name: MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE CIA. LTDA.

description: LRS MNTTO ADQ DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES SOTERRADAS-GD

ELEKTRON CIA LTDA.

streetAddress: HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG 6-33 TOTORACOCHA

legalName: ELEKTRON CIA LTDA.

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

ELECTROLEG S.A.

streetAddress: PADRE SOLANO GARCIA MORENO 1309 TARQUI

legalName: ELECTROLEG S.A.

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: SANTIAGO DUARTE CALLE BRASIL OE3-33 LA CONCEPCION

VILLON VILLACRESES JAVIER ALFREDO

locality: DAULE

streetAddress: SOLAR 11 LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO)

legalName: VILLON VILLACRESES JAVIER ALFREDO

title: Subasta


description: PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD METALICO

description: PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD METALICO

description: CANDADOS CON CINTAS DE SEGURIDAD

description: POR SER EL OFERENTE HABILITADO QUE HABIENDO CUMPLIDO OCN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO Y EN BASE AL RESULTADO DE LAP UJA, RESULTÓ GANADOR CON LA OFERTAS MÁS OCNVENIENTE PARA LA CNELLRS

title: CANDADOS Y CERRADURAS; DE METALES COMUNES; CIERRES Y ARMAZONES CON CIERRES Y CERRADURAS DE METALES COMUNES; LLAVES Y PIEZAS PARA ESTOS ARTICULOS, DE METALES COMUNES; HERRAJES DE METALES COMUNES PARA MUEBLES, PUERTAS, TALABARTERIA Y FINES ANALOGOS

description: PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD METALICO

description: PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD METALICO

description: CANDADOS CON CINTAS DE SEGURIDAD

title: SIE-CNELLRS-015-20-462114

answer: Se aclara que se deben remitir a las especificaciones técnicas adjuntas a los pliegos y términos de referencia del proceso.

name: DISGARPAR S.A. MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS

description: Estimados,Favor subir imágenes de cada uno de los items deseados, para una mejor presentación de la oferta.Saludos

answer: Se aclara que se deben remitir a las especificaciones técnicas adjuntas a los pliegos y términos de referencia del proceso.

description: Estimados CNELLRS favor subir fotografias de referencia ya las especificaciones tecnicas estan muy cortas y no se puede comparar, gracias

name: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

description: LRS ADQUISICION DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA GC

streetAddress: AV. ANTONIO PARRA VELASCO EDUARDO KIGMAN SOLAR 1 TARQUI

IZA GUALOTO WILSON KLEVER

region: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

locality: SANTO DOMINGO

streetAddress: RIO TOACHI CALLE L S/N RIO TOACHI

legalName: IZA GUALOTO WILSON KLEVER

JIMENEZ PEREZ ADRIANA NATALY

streetAddress: SOLAR 9 TARQUI

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta


description: CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V, PERO INFERIOR A 72.5 KV.

description: POR SER EL OFERENTE HABILITADO , QUE HABIENDO CUMPLIDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DENTRO DE LOS PLIEGOS Y DE CONFORMIDAD CON EL RESULTADO DE LA SESIÓN ÚNICA DE NEGOCIACIÓN REALIZADA

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELLRS-019-20-462114

answer: Estimado el certificado de conformidad SAE es diferente a los de cumplimiento de normas, favor revisar en ?Otros parámetros resuelto por la entidad contratante? donde se detalla la dimensión de los parámetros.

description: ?Estimados, confirmar si el certificado de conformidad de producto es el mismo certificado de cumplimiento de normas?

answer: Estimado se debe cumplir con todos los certificados solicitados en ?Otros parámetros resuelto por la entidad contratante?

description: ?Estimados, confirmar si aceptan que solo se presente certificado de conformidad de producto y/o certificado de pruebas y/o certificado de reporte de ensayo y/o certificado de cumplimiento de normas.

answer: Estimado según lo estipulado en los pliegos el SAE es un requisito calificado en ?Otros parámetros resuelto por la entidad contratante?, por lo que se debe presentar en la oferta.

description: ?Estimados confirmar que solo el oferente adjudicado tenga la obligación de presentar el SAE.

answer: Estimado sobre la configuración y visualización favor regirse al literal 4 de las especificaciones técnicas, donde se menciona el KIT de configuración

description: ?Dado que es un equipo de reconexión automática que como tal cuenta con un relé de registro de eventos, solicitamos se revise la condición del teclado ya que este equipo se conecta vía WIRELESS con un computador y es aquí donde se ingresa/modifica los parámetros del equipo.

description: LRS MNTTO ADQUISICIÓN DE SECCIONADOR AUTOMÁTICO MONOFÁSICO GD

ENERLUZ S.A.

streetAddress: AV. 33 GUILLERMO CUBILLO CALLE 18-I S/N TARQUI

legalName: ENERLUZ S.A.

title: Subasta


description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS Y SUBESTACIONES

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.

description: por ser el oferente habilitado, que habiendo cumplido con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos y de conformidad con el resultado de la Puja inversa electrónica realizada

title: SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.

title: SIE-CNELLRS-020-20-462114

answer: Estimado, el cronograma dado se debe a las necesidades urgentes a atender de la Unidad de Negocio Los Ríos y está dentro de los plazos permitidos por el SERCOP.

name: EQUIPOS Y MAQUINARIAS ELECTRICAS Y CIVILES EMAELCIV S.A.

description: ESTIMADOS SEÑORES COMISION TECNICA, A QUE SE DEBE EL PERIODO TAN CORTO PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA? EL CRONOGRAMA EXPUESTO INDICA LAS FECHAS CON PERIODOS MUY CORTOS

answer: Estimado, con respecto a su pregunta para el rol o función de ELECTRICISTA, se requiere un nivel de estudio de tecnólogo, el cual debe poseer una titulación académica de Tecnólogo Eléctrico o Electro-mecánico.

description: BUENOS DIAS ESTIMADOS SEÑORES QUE CONFORMAN LA COMISION TECNICA ACLARA, QUE EN EL TDR SOLICITAD LA FUNCION DE ELECTRICISTA QUE SEA BACHILLER, EN LA TITULAION ACADEMICA SOLICITAN TECNOLOGO ELECTRICO, EL CUAL DEBERIA SER BACHILLER ELECTRICO. PARA LAS FUNCIONES QUE VA A DESEMPEÑAR EN DICHO PROYECTO.

answer: Estimado, acorde a su pregunta a continuación se detalla la información solicitada.

description: Buenas tardes Señores Miembros de la Comisión. Podrían subir los archivos o rubros de materiales y mano de obra que se deben ejecutar EN ECXEL

answer: Estimado, para éste proceso de contratación, no se requiere ni se está solicitando experiencia general, únicamente específica.

description: Aclarar la experiencia general del TDR ya que no se encuentra clara.  caso contrario se daria a pensar que el proceso lo estan DIRECCIONANDO. Vamos a poner al tanto del SERCOP esta novedad. se encuentra de esta manera la descripcion.El oferente deberá acreditar experiencia general en XXXXXXXX se recomienda indicar bien las condiciones que diferencian entre la experiencia general y la experiencia específica solicitada, por un monto de al menos USD$ XXXXX dólares, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de contratos ejecutados durante los últimos 15 años previos a la publicación del presente procedimiento.  La experiencia podrá ser acumulada siempre y cuando cada certificado o acta de entrega recepción definitiva sea al menos USD$ XXXXX.

answer: Estimado, si se acepta el COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MÍNIMO.

description: Sres comisión técnica por favor su aclaración : SERA VALIDO COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MÍNIMO  ?

answer: Estimado, si se acepta el COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO MÍNIMO.

answer: Estimado, para el rol o función de JEFE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SUBESTACIONES, se solicita el profesional con experiencia en proyectos de construcción o remodelaciones de obras civiles, por lo tanto el requerimiento es abierto para la participación de profesionales con los títulos solicitados.

description: SRES LA LOSNCP CLARAMENTE INDICA  ?Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de LEGALIDAD, TRATO JUSTO, IGUALDAD, calidad, vigencia tecnológica, OPORTUNIDAD, concurrencia, TRANSPARENCIA, publicidad y, participación nacional?  al solicitar que el personal y la experiencia "Deberá acreditar experiencia como JEFE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SUBESTACIONES" se esta restringiendo la participación con ese parámetro discriminatorio y restrictivo por tal motivo y acogiéndome a la LOSNCP se solicita anular dichos parámetros de clara RESTRICCIÓN del proceso

answer: Estimado, la experiencia mínima solicitada será evaluada según los montos solicitados de los proyectos dentro de los últimos 5 años.

description: sres de la comision el tiempo de la experiencia solicitado del personal es demasiado exagerado al solictar como tiempo minimo 5 años o 60 meses, es demasiado para este proyecto de mantenimeinto,claramente se nota que EXISTE FAVORITISMO O DIRECIONAMIENTO.

answer: Estimado, si se puede presentar un Ingeniero Eléctrico en lugar del Tecnólogo Eléctrico.

description: SE PUEDE PRESENTAR INGENIERO ELECTRICO EN VEZ DE TECNOLOGO ELECTRICO

answer: Estimado, si se puede presentar acorde a lo manifestado por usted.

description: SE PUEDE PRESENTAR INGENIERO INDUSTRIAL, SEGURIDAD Y AMBIENTE EN VEZ DE SOLO INGENIERO INDUSTRIAL

description: LRS - MNTTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CIVIL DE SUBESTACIONES GD

ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO

streetAddress: LOS VERGELES CODIGO POSTAL  080114 SECTOR LOS VERGELES MZ0108 SL-14 TARQUI

legalName: ROSERO LUCERO AQUILES REINALDO

GARCIA SANCHEZ YAJAIRA ELIZABETH

region: EL ORO

locality: MACHALA

streetAddress: PICHINCHA NAPOLEON MERA 405 MACHALA

legalName: GARCIA SANCHEZ YAJAIRA ELIZABETH

RANCHO MARPAL S A

streetAddress: JUNIN KLEBER FRANCO Y MARCEL LANIADO SN MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: RANCHO MARPAL S A

GERANIUM S.A.

streetAddress: ALCEDO ENTRE LA OCTAVA Y NOVENA, FRENTE TALLER AIRE ACONDICIONADO JAIRO 2806 SUCRE

legalName: GERANIUM S.A.

MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO

streetAddress: AV. UNIVERSITARIA CALLE QUINTA S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO

CONSTRUCTORA CHALETT S.A COCHALETSA

streetAddress: 5 DE JUNIO PRIMERA PEATONAL S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: CONSTRUCTORA CHALETT S.A COCHALETSA

CEDEÑO GARCIA WALTER IVAN

locality: PORTOVIEJO

streetAddress: S/N 12 DE MARZO

legalName: CEDEÑO GARCIA WALTER IVAN

title: Subasta


description: por ser el oferente habilitado, que habiendo cumplido con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos y de conformidad con el resultado de la Sesión única de Negociación realizada

title: SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.

description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS Y SUBESTACIONES

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.

title: SIE-CNELLRS-021-20-462114

answer: Estimados en las especificaciones indica que debe de ser doble cabina favor regirse a lo solicitado.

name: RAFAEL VASQUEZ RAMIREZ TRANSFORMADORES CIA. LTDA.

description: Estimados, respecto al requerimiento de equipo minimo, por favor confirmar si el camión puede ser de cabina  simple

answer: Estimados esta información se otorgará al oferente que sea adjudicado

description: Por favor facilitar los datos de placa de los transformadores a intervenir o los datos donde se indique potencia, voltaje primario y secundario, cantidad de aceite y año de fabricación y si tiene OLTC.

answer: Estimados esta información se otorgará al oferente que sea adjudicado

description: Por favor remitir informe de prueba físico químicas y cromatografía de gases de todos los transformadores

answer: La gestión de desechos es de entera responsabilidad del contratista

description: Por favor indicar de quien es la responsabilidad de gestión de desechos.

answer: La reposición del aceite perdido es responsabilidad del contratista

description: Por favor indicar la reposición de aceite perdido durante el proceso de regeneración responsabilidad de quien es, o si se proveerá de aceite para dicha reposición, teniendo en cuenta que un proceso de regeneración se puede llegar a perder del 5-10% de aceite.

answer: Estimados favor regirse lo solicitado en las especificaciones técnicas y a lo requerido en el proceso.

description: En caso de requerir cambio de repuestos, quien es el responsable de proveer el repuesto, en caso de ser el contratista favor especificar los repuestos que se debe tener en cuenta para el cambio mínimo a especificar marca y modelo.

answer: Estimados el valor de corriente es el minimo al presentar un equipo que tenga una mayor característica este será aceptado

description: Estimados respecto al requerimiento de equipo minimo, en el equipo de Resistencia Ohmica para transformador con Corrientes hasta 50 A DC es posible presentar un equipo de mayores caracteristicas?

answer: Estimados el valor de corriente es el minimo al presentar un equipo que tenga una mayor característica este será aceptado

description: Estimados respecto al requerimiento de equipo minimo, en el equipo de Resistencia Ohmica con corrientes hasta 200 A DC es posible presentar un equipo de mayores caracteristicas.

answer: Estimados es obligatorio ejecutar los ensayos de pruebas físico químicas del aceite y cromatografía de gases en un laboratorio certificado

description: Estimados,  por favor indicar si es obligatorio realizar los ensayos de pruebas físico químicas del aceite y cromatografía de gases  en un laboratorio ISO 172500 acreditado por el SAE.

answer: Estimados esta información se otorgará al oferente que sea adjudicado

description: Estimados, por favor adjuntar valores de número de acidez, tensión interfacial y  contenido de inhibidor de cada transformador.

answer: Estimados esta información se otorgará al oferente que sea adjudicado

description: Estimados, por favor adjuntar valores de gases disueltos en el aceite de cada transformador

answer: Estimados favor leer las especificaciones técnicas del proceso ahí se detalla la capacidad mínima de los reflectores.

description: Estimados, por favor indicar  que tipo de lamparas se debe tomar en cuenta y la potencia de las mismas

answer: El suministro eléctrico es de responsabilidad del contratista

description: Estimados, la planta regeneradora y termofiltradora requiere de al menos 100kVA de energia eléctrica  a 220V o 13800V trifásicos por favor indicar  de quien es la responsabilidad del suministro de energia electrica.

name: SOLUCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS INTEGRALES ESCOBAR & ASOCIADOS SSEI CIA. LTDA.

description: LRS - MNTTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SUBESTACION GD

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

BRITRANSFORMADORES S.A.

locality: DURAN

streetAddress: S/N ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: BRITRANSFORMADORES S.A.

streetAddress: E3 ANANSAYAS N72-92 CHILLOGALLO

ELECSATEC CIA LTDA

streetAddress: JULIO MATOVELLE CHARLES DARWIN N10-30 CONOCOTO

legalName: ELECSATEC CIA LTDA

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

streetAddress: LAS BANANAS LIMAS Y TOCTES S/N ATOCHA ¿ FICOA

title: Subasta


description: PARTES Y PIEZAS DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS: ELECTRODOS (EXCEPTO DE CARBON) PAR PILAS Y BATERIAS, RECIPIENTES DE VIDRIO, RECIPIENTES TUBULARES DE ZINC, PARA PILAS SECAS, ETC.

description: Cumple con las especificaciones tecnicas requeridas dentro de los Pliegos

title: PARTES Y PIEZAS DE PILAS PRIMARIAS  Y  BATERIAS PRIMARIAS Y DE ACUMULADORES ELECTRICOS (INCLUSO SEPARADORES)

title: SIE-CNELLRS-022-20-462114

answer: Ver aclaración 1 y 2ACLARACION 1Se aclara las especificaciones técnicas de las baterías AA y AAA que se necesitan para el Laboratorio de medidores son las siguientes:Las pilas recargables que se necesita en laboratorio de medidores deben ser las siguientes:PILAS AA RECARGABLES?1.2V?2000mAh o superior a este rangoPILAS AAA RECARGABLES?1.2v?800mAh o superior a este rangoACLARACION 2Se aclara que tomando en consideración que las baterías para medidores industriales deben importarse el plazo contractual será de 60 días, a partir de la notificación de que el anticipo está disponible.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, favor considerar que las mencionadas baterías recargables de 1.5V AA y AAA de 2300mAh a 2500mAh no existen dentro del mercado ya que para cumplir con este voltaje y amperaje deben ser de litio, pero no pueden ser recargables.Por lo antes expuesto mi pregunta es: Aceptarían en la oferta baterías recargables en AA de 1.2V de 2000 mAh y AAA de 1.2V de 800mAh?También si fuera posible considerar que todas estas baterías deberán importarse y que el plazo contractual debería ampliarse a 30 días más del estipulado, es decir ampliarse a 60 dias.

answer: Ver aclaración 3ACLARACION 3Se aclara que los oferentes deben presentar el certificado de distribuidor autorizado de las baterías para medidores industriales. No es necesario apostillar.

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, de acuerdo al pliego en lo concerniente a Otros parámetros en el cual solicitan certificado de distribuidor o vendedor o representante autorizado emitido por el fabricante de los bienes ofertados. Mi pregunta es: Puedo participar solo con el certificado de distribuidor de las baterías para medidores industriales? Esto se debe a que en los ítems de baterías recargables son muy pocas unidades y no todas las fábricas están de acuerdo en otorgar un certificado por esas cantidades.

description: ADQUISICION DE BATERIAS PARA MEDIDORES Y EQUIPOS DE MONITOREO EN CLIENTES ESPECIALES

LIMAICO ALVAREZ LUCA MATEO

streetAddress: AV. 09 DE OCTUBRE MADRID 12 VELOZ

legalName: LIMAICO ALVAREZ LUCA MATEO

locality: GUAYAQUIL

JIMENEZ PEREZ LUZ ELENA

streetAddress: AV JOSE CASTILLO VICTOR HUGO SICOURET SOLAR 9 TARQUI

legalName: JIMENEZ PEREZ LUZ ELENA

title: Subasta


description: EXCAVACIONES

description: EXCAVACIONES

description: TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS

description: POR SEREL OFERENTE HABILITADO QUE HABIENDO CUMPLIDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL PLIEGO Y DE OCNFORMIDAD CON EL RESULTADO DE LA SESIÓN ÚNICA DE NEGOCIACION REALIZADA

description: EXCAVACIONES

description: EXCAVACIONES

title: SIE-CNELLRS-023-20-462114

answer: Estimados se adjunta convalidación solicitada para el proceso SIE-CNELLRS-023-20, en relación al ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA y FACTURA DONDE ESTÁ EL DETALLE POR RUBRO EN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: EXCAVACIÓN PARA SISTEMA PUESTA TIERRA Y BASE DE HORMIGÓN ARMADO, FUNDICIÓN DE BASE DE HORMIGÓN PATA TRASNFORMADOR PADMOUNTED DE 200KVA.

description: De la oferta presentada por KINELETEC S.A se solicita la convalidación referente a la experiencia específica, donde en el Acta de entrega y recepción definitiva que presentan y mencionan, se requiere el detalle por rubro en las actividades siguientes:? Excavación para sistema puesta tierra y base de hormigón armado? Fundición de base de hormigón para transformador padmounted de 200KVA

description: LRS MNTTO EXCAVACIONES PARA POSTES Y ANCLAS GD

KINELETEC S.A.

streetAddress: COLOMBIA CALLE 22 AVA - CALLE 23 AVA 4608 FEBRES CORDERO

legalName: KINELETEC S.A.

title: Subasta


description: SECCIONADO PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: por ser el oferente habilitado, que habiendo cumplido con las especificacionestécnicas requeridas dentro de los pliegos y de conformidad con el resultado de la Puja electrónica realizada, con su oferta económica mejorada

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELLRS-024-20-462114

answer: Se aclara que el plazo contractual es de 120 días.

description: Por favor indicar cual es el plazo de ejecución del proceso?, en el pliego dice 90 días, y en el TDR 120 días.

answer: Se aclara que el plazo contractual es de 120 días.

description: Por favor, sean consientes de la situación mundial para importar, consideren el plazo de 120 días.

answer: Se aclara que el certificado apostillado que avale que los equipos cumplen con las características y rangos de operación de lo declarado en las ofertas deberá ser presentado por el proveedor adjudicado previa firma del contrato.

description: Estimados Miembros de la comision tecnica, favor aclarar si el certificado apostillado que avale quelos equipos cumplen con las caracteristicas y rangos de operacion de lo declarado en las ofertasdetallado dentro de los terminos de referencia es requisito solo para el adjudicatario del proceso.

answer: ACLARACIÓN A LOS PLIEGOSQue de conformidad con la normativa publicada en el Registro Oficial 1078 del lunes 28 de septiembre del 2020, constante en la RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2020-0110, la que reforma la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072 del 31 de agosto del 2016, mediante la cual se expidió la CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, y en especial el contenido de los numerales 1.1 y 1.3 de la Sección I  del Formulario Único de Oferta para los diferentes procesos de contratación.La Resolución RE-SERCOP-2020-0110 en su Disposición Final señala que entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial, lo que la convierte de cumplimiento obligatoria, tanto para las entidades contratantes como para los oferentes y proveedores por lo que sería procedente que encontrándose el proceso en etapa de respuestas y aclaraciones, se publique la Aclaración correspondiente en la que conste la adecuación d

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN DEL PLAZOSe aclara que para este proceso de contratación el plazo contractual es de 120 días.

description: ACLARACION

description: LRS ADQUISICION DE MATERIALES INHERENTES AL REGISTRO DE LA MEDICION EN PUNTOS DE CONTROL EN ALIMENTADORES DENTRO DE LAS S E DE LA UN LRS GC

AMBROSE S.A.

streetAddress: S/N TARQUI

legalName: AMBROSE S.A.

title: Subasta


description: TONER

description: TONER

description: TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS

name: TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS TECMAN CIA. LTDA.

description: Cumple con las especificaciones tecnicas requeridas en los pliegos.

title: SELLOS PARA FECHAR LACRAR Y NUMERAR O SELLOS ANALOGOS, MANUALES; COMPONEDORES MANUALES Y JUEGOS MANUALES DE IMPRESION QUE LOS INCLUYEN; CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y CINTAS ANALOGAS, PREPARADAS PARA PRODUCIR IMPRESIONES; TAMPONES DE TINTA

description: TONER

description: TONER

description: TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS

title: SIE-CNELLRS-026-20-462114

answer: La entrega puede ser: Física, entregarla en Edificio CNEL EP diagonal Contraloría -o- Digital, por medio de WETRANSFER al correo: jose.icaza@cnel.gob.ec. Acorde a Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C ?DIRECTRICES PARA ENTREGA DE OFERTAS?, el SERCOP dispone lo siguiente.  La Entidad Contratante en los distintos procedimientos de contratación, de manera obligatoria indicará en el campo observaciones del pliego que las ofertas y convalidaciones se podrán recibir por los siguientes medios: física, courier correo regular o correo electrónico. Además, deberá indicar en el pliego el correo institucional en el cual se recibirá las ofertas y convalidaciones. 1. Los Proveedores interesados en participar en un procedimiento de contratación y que presenten sus ofertas electrónicamente, deberán remitirla de manera obligatoria de la siguiente manera: Las ofertas se presentarán conforme a lo solicitado en el pliego. -El proveedor deberá remitir la oferta desde el correo registrado en el SOCE. -E

description: Buenos días, según lo que indica la Circular Nro.SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, emitida el día 17de marzo de 2020, se podrá enviar la oferta por correo. Favor indicar a cual correo se deberáhacer llegar la oferta. Saludos cordiales, Gracias

answer: Los oferentes deberán presentar certificados emitidos en Ecuador por los fabricantes, donde conste que el oferente es distribuidor autorizado de la marca ofertada incluyendo el código de este proceso

description: Estimada entidad favor su aceptación ,en cuanto a  los certificados ,  Certificados de Distribuidor Autorizado de la marca HP se solicita de la manera más cordial  permitir participar con un Certificado de Distribuidor Autorizado dirigido al Mayorista Autorizado a nivel Nacional de la marca ofertada , y a su vez este Mayorista replique el mismo a favor de un Canal Autorizado, ya que con esto se garantiza que ustedes reciban equipos completamente originales nuevos de fábrica así como se garantiza la cadena de Garantías Técnicas, se solicita se acepte esta petición ya que con esto podrán participar más canales representando un mejor precio al momento de la puja , Gracias de ante mano su gentil colaboración

answer: NO SE REQUIERE MUESTRAS

description: Buenoa dias, segun el pliego en Obligaciones de las partes usted explican que jhay que hacer un oficio para retirar las muestras, pero en otros parametros ustedes no solicitan muestras, la pregunta es van a necesitar muestras de los bienes solicitados, por su atención gracias

answer: NO SE REQUIERE MUESTRAS

description: Buenas tardes estimados, la presentación de las muestras físicas de los toner es un parámetro obligatorio para la calificación de la oferta??

answer: LOS SUMINISTROS DEBEN SER ORIGINALES

description: Estimados, queremos saber si solo aceptaran tóner originales de la misma marca de los equipos de la institución, o también aceptaran tóner genéricos equivalentes de marcas alternativas?

answer: La entrega puede ser: Física, entregarla en Edificio CNEL EP diagonal Contraloría -o- Digital, por medio de WETRANSFER al correo: jose.icaza@cnel.gob.ec. Acorde a Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C ?DIRECTRICES PARA ENTREGA DE OFERTAS?, el SERCOP dispone lo siguiente.  La Entidad Contratante en los distintos procedimientos de contratación, de manera obligatoria indicará en el campo observaciones del pliego que las ofertas y convalidaciones se podrán recibir por los siguientes medios: física, courier correo regular o correo electrónico. Además, deberá indicar en el pliego el correo institucional en el cual se recibirá las ofertas y convalidaciones. 1. Los Proveedores interesados en participar en un procedimiento de contratación y que presenten sus ofertas electrónicamente, deberán remitirla de manera obligatoria de la siguiente manera: -Las ofertas se presentarán conforme a lo solicitado en el pliego. -El proveedor deberá remitir la oferta desde el correo registrado en el SOCE.

description: Estimada entidad, es obligatorio la presentación física de la oferta junto con las muestras de los toner??

answer: NO SE REQUIEREN MUESTRAS

description: Estimados, ustedes piden muestras, pero con la presentación del catalogo, los certificados de distribuidor autorizado de las marcas y adicional ustedes pueden pedir que un representante de la marca este presente en la entrega de los suministros para que garanticen la originalidad de los suministros que se entreguen.

answer: SE REQUIERE EL TONER CE410X

description: CARTUCHO DE TONER  HP LASERJET PRO 400 COLOR M451dw, NEGROnecesitan el CE410A o el CE410X

answer: SE REQUIER EL NUMERO DE PARTE 50F4X00

name: REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para  el Toner para Lexmark  MS410/ MS415. Gracias

answer: SE REQUIER EL NUMERO DE PARTE 60F4H00

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para TONER para LEXMARK MX410. Gracias

answer: SE REQUIER EL NUMERO DE PARTE 50F0Z00

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para la Unidad de imagen Lexmark  ms410mx410. Gracias

answer: SE REQUIER EL NUMERO DE PARTE 62D4H00

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para Toner para Lexmark  mx711. Gracias

answer: SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE 52D0Z00

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para Unidad de imagen Lexmark  MX711. Gracias

answer: SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE 58D4X00

description: Estimados por favor detalla el numero de parte para TONER para LEXMARK MX722. Gracias

answer: SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE 58D0Z00

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para UNIDAD DE IMAGEN  Lexmark MX722. Gracias

answer: SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE ERC-38

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para CINTA EPSON  PARA IMPRESORA TM-U220D Modelo M188D

answer: SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE CE410A

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para CARTUCHO DE TÓNER NEGRO HP LaserJet Pro 400 color M451dw

answer: SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE CE411A

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para CARTUCHO DE TONER CIAN HP LaserJet Pro 400 color M451dw

answer: SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE CE412A

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para CARTUCHO DE TONER AMARILLO HP LaserJet Pro 400 color M451dw

answer: SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE CE413A

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA HP LaserJet Pro 400 color M451dw

answer: SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE CE505A

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para Toner HP Laser Jet P2055dn

answer: SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE 56F4U00

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para Toner para Lexmark  MX521

answer: SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE 56F0Z00

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para Unidad de imagen Lexmark  MX521

answer: SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE E460X11L

description: Estimados por favor detallar el numero de parte para Toner para Lexmark   E460dn

answer: CORRECTO, SE REQUIERE EL NUMERO DE PARTE 62D4H00

description: Estimados por favor confirmar si el numero de parte para el Toner para Lexmark mx711 es el 62D4H00?. Gracias

answer: Buenas tardes estimados adjunto convalidación de errores, Gracias por la atención prestada. saludos cordiales

description: Revisar notificación de convalidación.

description: LRS ADQUISICIÓN DE TONER, FUSOR, CILINDROS, FOTOCONDUCTORES Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS GAF

PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU

streetAddress: DE LAS MALVAS DE LAS HIGUERAS N45-160 BENALCAZAR

legalName: PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU

PAPER COMPUT P-C S.A.

streetAddress: ALEJO LASCANO LOS RIOS 1509 TARQUI

legalName: PAPER COMPUT P-C S.A.

PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH

streetAddress: ACUÑA AV. 10 DE AGOSTO OE1-41 SANTA PRISCA

legalName: PEREZ PAREDES MONICA ELIZABETH

streetAddress: PRIMERA PARALELA N56A LEON FEBRES CORDERO OE2-91 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

streetAddress: CALLE RIO SAN PEDRO OE5-05 Y RIO CONAMBO A DOS CUADRAS DEL UPC S/N TUMBACO

CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI

streetAddress: REPUBLICA DE BRASIL REMIGIO CRESPO TORALLATINOAMERICANA S/N EL BATAN

legalName: CAMPOS HERNANDEZ DANIELA NOHEMI

title: Subasta


description: AISLADORES ELECTRICOS POLIMERICOS

description: AISLADORES ELECTRICOS POLIMERICOS

description: AISLADORES ELECTRICOS (EXCEPTO DE CERAMICA)

description: por ser el oferente habilitado, que habiendo cumplido con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos y de conformidad con el resultado de la Puja electrónica realizada

title: ARTICULOS N.C.P. (INCLUSO VELAS, CERILLAS, PIELES DE AVES CON SUS PLUMAS, FLORES ARTIFICIALES, ARTICULOS PARA ENTRETENIMIENTO, TAMICES, CEDAZOS Y CRIBAS DE MANO, TERMOS MANIQUIES, PRESENTACIONES ANIMADAS PARA ESCAPARATES, Y SU PIEZAS N.C.P.)

description: AISLADORES ELECTRICOS POLIMERICOS

description: AISLADORES ELECTRICOS POLIMERICOS

title: SIE-CNELLRS-027-20-462114

description: ADQUISICION DE AISLADORES PARA REDES DE DISTRIBUCION

ELEKTRON CIA LTDA.

streetAddress: HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG 6-33 TOTORACOCHA

legalName: ELEKTRON CIA LTDA.

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 BELISARIO QUEVEDO

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

streetAddress: RIO PALORA AV. AMAZONAS OE3-33 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

title: Subasta


description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS VEHICULOS DE MOTOR N.C.P.

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y OTORS VEHICULOS DE MOTOR N.C.P.

description: CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS PLIEGOS.

title: SIE-CNELLRS-028-20-462114

description: LRS SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO HIDRAÚLICO DE GRÚAS Y CARROS CANASTAS GAF

PADILLA CERDAN SARA CRISTINA

streetAddress: Cdla. Abel Gilbert  Mz.B 56 S/N SOLAR 13 ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: PADILLA CERDAN SARA CRISTINA

ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON

streetAddress: CALLE DOCE AVA. ENTRE AYACUCHO Y HUANCAVILCA FRENTE DEL RIVER OESTE 718 FEBRES CORDERO

legalName: ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON

LARA VELOZ RICARDO DANIEL

streetAddress: CUARTA H S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: LARA VELOZ RICARDO DANIEL

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

title: Subasta


description: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTRICAS

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE APARATOS DE CONTROL Y DISTRIBUCION ELECTRICA

title: SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.

title: SIE-CNELLRS-029-20-462114

answer: Estimado/a, sí se acepta como jefe de mantenimiento y/o supervisor al Oferente, siempre y cuando éste cumpla con el perfil y la experiencia solicitada en los pliegos para éste proceso.

description: buen dia  estimados  se  aceptara  como jefe demantenimiento  y/o supervisor   al  OFERENTE

answer: Estimado/a, si se puede presentar un Ingeniero Eléctrico en lugar del Tecnólogo Eléctrico, sin embargo, se debe mantener el cumplimiento de la experiencia solicitada en los pliegos.

description: en lugar  de  TECNOLOGO  ELECTRICO  se puede  PRESENTAR  UN INGENIERO  ELECTRICO

answer: Estimado/a, si se acepta ofertar un arquitecto, sin embargo, éste debe cumplir con la experiencia solicitada en los pliegos.

description: INGENIERO CIVIL DE MANTENIMIENTO.- ENCAR GADO DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS CIVILES EN EL SERVICIO CONTRATADO. Se solicita ACEPTEN 1 arquitecto, gracias

answer: Estimado/a, se asume que su pregunta se refiere a la entrega de la oferta, para lo cual se aclara que acorde a la Circular del SERCOP Nro. SERCOPSERCOP-2020-0013-C ?DIRECTRICES PARA ENTREGA DE OFERTAS?, Sí se acepta el envío de las ofertas por correo electrónico a la dirección amira.izurieta@cnel.gob.ec y que en caso que dicha oferta exceda el tamaño de capacidad de envió, ésta deberá remitirse por el canal digital WETRANSFER a la misma dirección de correo electrónico, tal y como se detalla en la Sección IV de los pliegos para éste proceso.

description: SE PUEDE ENVIAR POR CORREO ELECTRONICO ???

name: INGENIERIA ELECTRICA Y REDES INGELEC S.A.

name: CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS PAIDUS S.A

name: GAFCA INGENIERIA, INSPECCION Y AMBIENTE S.A.

description: LRS MNTTO MANTENIMIENTO DE TORRES DE ILUMINACION, GENERADORES Y PUESTA EN OPERACIÓN DE GENERADOR PARA EL COD DE LA UNIDAD DE NEGOCIO LOS RIOS GD

GOMEZ CRESPO DOUGLAS EDISON

streetAddress: PRADERA 1 VILLA10 MZ C2 XIMENA

legalName: GOMEZ CRESPO DOUGLAS EDISON

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

streetAddress: ORIENTE E CALLE 15 5425 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

DIAZ MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES

streetAddress: SOLAR 19 TARQUI

legalName: DIAZ MUÑOZ MARIA DE LOS ANGELES

MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO

streetAddress: AV. UNIVERSITARIA CALLE QUINTA S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO

locality: BABA

streetAddress: DAULE ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N BABA, CABECERA CANTONAL

streetAddress: AV REPÚBLICA DE EL SALVADOR AV NACIONES UNIDAS N36-161 SAN MARCOS

CAMACHO CAÑIZARES ALVARO SEBASTIAN

streetAddress: LAS UVAS  S/N ATOCHA ¿ FICOA

legalName: CAMACHO CAÑIZARES ALVARO SEBASTIAN

title: Subasta


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

description: EQUIPO ANALIZADOR DE RED

description: EQUIPO ANALIZADOR DE RED

description: EQUIPO,INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA PRUEBAS Y LAB: RED ELECTRICA, TELECOMUNICACION, COMPUTACION

description: por ser el oferente habilitado, que habiendo cumplido con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos y de  conformidad con el resultado de la Sesión única de Negociación realizada, con su oferta económica mejorada

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS (EXCEPTO OSCILOS - COPIOS Y OSCILOGRAFOS DE RAYOS CATODICOS) PARA MEDIR O VERIFICAR EL VOLTAJE, LA CORRIENTE, LA RESISTENCIA O LA POTENCIA, SIN DISPOSITIVO REGISTRADOR (EXCEPTO MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DEELECTRICIDAD)

description: EQUIPO ANALIZADOR DE RED

description: EQUIPO ANALIZADOR DE RED

title: SIE-CNELLRS-034-20-462114

answer: Estimados según las especificaciones técnicas se solicita mínimo 2 GB de memoria interna nativa favor regirse a lo solicitado.

description: Estimados señores en la especificaciones técnicas item 8, referente a la capacidad de memoria. Solicitamos se acepte y nos permitan ofertar 1.6 GB de Memoria interna, suficientes para más de un año de registro según Norma Arconel, además nuestro equipo permite conexión de memorias externas como lo solicitan.

answer: Estimados se acepta el rango de temperatura indicada.

description: Estimados señores en la especificaciones técnicas item 12, Intervalo de Temperatura, solicitamos nos permitan ofertar un equipo:Temperatura de operación de: -25 a 50 C,  Temperatura de almacenamiento de: -25 a 60 CQue son rangos aceptables para las zona de operación de CNEL.

answer: Estimado las especificaciones técnicas en el ITEM 16 son las mínimas requeridas para el equipo, en el caso que su propuesta incluya una especificación que abarque lo solicitado y ofrezca algo más será aceptada, para ello es necesario que incluya en su oferta la normativa indicada con la finalidad de contrastar y verificar que lo ofertado es técnicamente coherente con lo que se solicita.

description: Estimados señores en la especificaciones técnicas item 16. Compatibilidad electromagnética solicitamos se acepte la Norma IEC 61000-6-5 que mejoran las versiones IEC 61000-6-2 y IEC 61000-6-4, porque nuestro equipo soporta ambientes hasta de Subestaciones Eléctricas.

answer: Estimado las especificaciones técnicas en el ITEM 17 son las mínimas requeridas para el equipo, en el caso que su propuesta incluya una especificación que abarque lo solicitado y ofrezca algo más será aceptada, para ello es necesario que incluya en su oferta la normativa indicada con la finalidad de contrastar y verificar que lo ofertado es técnicamente coherente con lo que se solicita.

description: Estimados señores en la especificaciones técnicas item 17. Campo electromagnético, solicitamos por favor se acepte la Norma IEC 61000-6-5 que señala que nuestro equipo soporta mejor ambientes hasta de Subestaciones Eléctricas, donde los campos electromagnéticos son más fuertes, que ambientes de clientes comerciales, ya que la norma IEC 61000-4-3 categoriza inmunidad en ambientes este tipo de ambientes.

answer: Estimados el requerimiento de la SIM CARD es para poder contar con un monitoreo a tiempo real del equipo, si los puertos WIFI permiten realizar la misma función estos serian aceptados.

description: Estimados señores en la especificaciones técnicas item 19. SIM Card: Solicitamos por favor se acepte nuestro equipo posee 2 puertos WIFI/ Bluetooth y se incluyen los dispositivos de conexión, para manejo remoto, configuración, programación y descarga de la medición desde celular/Tablet o Pc.

answer: Estimados el IP requerido para las pinzas flexibles es IP 67, hemos tenido experiencias con sondas IP65 que presentan problemas con humedad.

description: Estimados señores en la especificaciones técnicas item 23. Hermeticidad de las pinzas o sondas. Solicitamos por favor se acepte sondas flexibles IP 65, que son diseñadas para ambientes extremos de frio y calor, sin partes metálicas.

answer: Estimados, la finalidad de contar con estos equipos es para ejecutar un monitoreo y evaluación de la calidad del producto entregada a nuestros usuarios esto en base a la regulación actual, por lo que se acepta que la generación de reportes bajo las normas EN50160, IEC 62586-1, IEC 62586-2, para ello es necesario que incluya en su oferta la normativa indicada con la finalidad de contrastar y verificar que lo ofertado es técnicamente coherente con lo que se solicita.

description: Estimados señores en la especificaciones técnicas item 31. Generación de Análisis y reportes bajo la Norma IEC6100, la regulación Ecuatoriana se basa en normas de Calidad de Energía EN50160, IEC 62586-1, IEC 62586-2  y para la construcción de los equipos IEC 61000-4-30, solicitamos se acepte estas normas e inclusive IEEE 519 que se solicita en la Regulación Arconel-005/18, para la certificación de la red a monitorear.

answer: Estimados es necesario que el equipo cuente con la posibilidad de sincronizarse con un reloj GPS ya que se desea realizar estudios de eventos en la red y para ello es necesario que estos equipos cuenten con la hora sincronizada.

description: Estimados señores en la especificaciones técnicas item 35. Posibilidad de sincronización en tiempo real, favor aclarar porque cada equipo se sincroniza con la señal GPS en tiempo real, solicitamos se acepte utilizar una PC o terminal celular para sincronizar la hora del GPS a diferentes instrumentos.

answer: Estimados en los TDR se especifica que el plazo inicia con la fecha de notificación de la disponibilidad del anticipo.

description: Estimados señores  por favor confirmar si el plazo corre a partir de la recepcion del anticipo

answer: Estimados se acepta el rango de alimentación de 100V a 500V.

description: Estimados señores en la especificaciones técnicas item 43. Alimentación. Solicitamos por favor se acepte rangos:100 V a 500 V, que son accesibles en transformadores de distribución, redes comerciales y residenciales, y no limita para nada el ámbito donde se requiere instalar según la Regulación Arconel.

answer: Estimado, puede incluir extensiones USB que cuenten con una chaqueta protectora para cumplir con la longitud requerida.

description: Estimados señores en la especificaciones técnicas item 52. Cable de comunicación USB. Debido a que el standard de construcción USB 2.0 es 5 metros y USB 3.0 , 3m, favor aceptar este tipo de cable, porque un cable tan largo puede inducir voltajes parásitos en el equipo, al estar junto a un transformador. A cambio ofrecemos programación via WIFI sin necesidad de cables desde su Pc, Tablet o Celular.

answer: Estimados en el ítem 59 indica: ?Inducción de 5 días en relación al tema de la calidad del producto eléctrico en base a los equipos y software adquiridos, teórico y práctico. Para constancia se deberá entregar certificado de asistencia y aprobación con aval del proveedor de los equipos. El lugar de la inducción la establecerá el administrador del contrato.?, no se aceptará una inducción que proponga una menor cantidad de días a los detallados.

description: Estimados señores en la especificaciones técnicas item 59. Introducción por parte del proveedor. Solicitamos por favor se acepte, de nuestra experiencia se requieren no más 2 días /8 horas, para el manejo del equipo y software y 1 día para la explicación teórica de Normas de Calidad.Total: 36 horas de capacitación efectiva con pruebas.

description: LRS OP FORTALECIMIENTO DEL AREA DE CALIDAD EN EL MONITOREO Y CORRECCION DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO EN CNEL EP LRS GD

EQ-5 ECUADOR S.A.

streetAddress: CDLA. URDENOR DOS MZ.238 A MEDIA CUADRA DEL LATIN PALACE SOLAR 8 TARQUI

legalName: EQ-5 ECUADOR S.A.

MORALES VIVERO RICARDO GERMAN

streetAddress: EL HUERTO  S/N CUMBAYA

legalName: MORALES VIVERO RICARDO GERMAN

PROTECO COASIN S.A.

streetAddress: AV. 12 DE OCTUBRE AV. ORELLANA N26-141 LA FLORESTA

legalName: PROTECO COASIN S.A.

title: Subasta


description: ANCLA DE EXPANSION

description: ANCLA DE EXPANSION

description: HERRAJES PARA REDES DE DISTRIBUCION

description: CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD

title: PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC

description: ANCLA DE EXPANSION

description: ANCLA DE EXPANSION

description: HERRAJES PARA REDES DE DISTRIBUCION

title: SIE-CNELMAN-002-20-462114

answer: Estimados, Basarse en las especificaciones técnicas del proceso en mención, adjuntas en el anexo 2 según las características técnicas requeridas del material.

description: Estimados buenas tardes, de la manera mas cordial se solicita que suban las especificaciones tecnicas con una foto de referencia ya que al descargar los archivos del anexo 2 salen fichas tecnicas de la marca hubbel y dogo tuls y no se evidencia que tipo de cable o conector requieren, gracias

answer: Estimados, Basarse en las especificaciones técnicas del proceso en mención, adjuntas en el anexo 2.

description: Buenos dias Estimados Sres. CNEL EP UN MANABI Solicitamos de la manera mas comedida adjunten especificaciones tecnicas de BASTIDORES y PIE AMIGOS de acuerdo a lo solicitado en el MEER ya que las fichas tecnicas de estos items estan actualizadas con revision 07 con fecha 2019-07-25. En la que solicitan cumplir con las normas tecnicas NTE INEN 3046 PIE AMIGO, NTE INEN 3137 BASTIDORES.

answer: Estimados, en respuesta a lo solicitado es de 15 Kv.

description: Por favor confirmar el tamaño de cabeza de los pernos pin punta de poste simple y doble son para 25 kv o para 15 kv. Gracias

answer: Estimados, en respuesta a lo solicitado la unidad de medida es metros M

description: Estimados señores, agradecemos aclarar el tipo de unidad de medida de los ítem 2. CABLE DE ACERO GALVANIZADO, GRADO SIEMENS MARTIN, 7 HILOS, 9,52 MM 3/8 pulg, 3155 KGF e ítem 3. CABLE DE ACERO GALVANIZADO, GRADO SIEMENS MARTIN, 7 HILOS, 12,70 MM 1/2 pulg, 5493 KGF, saludos cordiales.

answer: Estimados, en respuesta a lo solicitado es de 15 Kv.

description: Estimados señores, por favor aclarar para que tipo de conector requieren el ítem 7 Perno Pin Punta de Poste Simple de Acero Galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 X 457 MM 3/4 X 18?, dado que en el archivo de especificaciones técnicas de pernos y tuercas están detalladas las características para  15 kV y 25 kV.

answer: Estimados, en respuesta a lo solicitado es de 15 Kv.

description: Estimados señores, por favor aclarar para que tipo de conector requieren el ítem 8 Perno Pin Punta de Poste Doble de Acero Galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 457 mm 3/4 x 18?, dado que en el archivo de especificaciones técnicas de pernos y tuercas están detalladas las características para  15 kV y 25 kV.

answer: Estimado, en respuesta a lo solicitado el nombre del material es el siguiente:?HORQUILLA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE, 16 X 75 MM 5/8 X 3",  CON PASADOR?

description: Saludos Por favir oara ek uten 6 HORQUILLA DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAJE, 16 X 75 MM 5/8 X 3", 7000 CON PASADOR aclarar las especificaciones tecnicas e informar a que se refiere 7000 con pasador

answer: Estimado, debe basarse en los estipulados en el pliego especificaciones técnicas en el cual se describe que deben de ser de plomo.

description: Por favor aclarar si los pernos pin punta de poste simple y dobler, la cabeza debe ser en PLOMO o en PVC.

answer: Estimado, en respuesta en lo que respecta a las características técnicas del ítem 21 hay un error de tipeo por tal el material es el siguiente:PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA DE PLOMO DE 50 MM, 16 MM 5/8" X 305 MM 12" PARA AISLADOR ANSI 56-1 25KV

description: Del item 21 PERNO PIN DE ACERO GALVANIZADO, ROSCA DE PLOMO DE 50 MM, 19 MM 5/8" X 305 MM 12" PARA AISLADOR ANSI 56-1 25KV por favor aclarar dimensiones de la varilla ya que colocan 19 MM 5/8" y los 19 MM equivale a 3/4". El dato es contradictorio por favor aclarar.

answer: Estimado, en respuesta a la pregunta el tensor mecánico el diámetro de la varilla es de... Ver acta adjunta

description: Del item 22 TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCA DE SEGURIDAD, 305 - 505 MM POR FAVOR ACLARAR DIAMETRO DE LA VARILLA SI ES DE 5/8" O 1/2"

answer: Estimado, debe basarse en los estipulados en el pliego especificaciones técnicas en el cual se describe que deben de ser de plomo.En lo que respecta a las especificaciones técnicas del tensor mecánico adjunto imagen...Ver Acta Adjunta

description: Buenas tardes estimados su gentil ayuda aclarando si los pernos pin de acero galvanizado, son de rosca plástica o rosca de plomo, también enviar especificaciones del tensor mecánico perno de ojo perno con grillete. Gracias

answer: Estimados, en respuesta a lo solicitado adjunto imagen de las especificaciones técnicas del tensor mecánico.. Acta Adjunta.

description: Estimados señores, solicitamos atentamente adjunten las especificaciones técnicas del ítem 22. TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCA DE SEGURIDAD, 350 - 505 MM. Gracias

name: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE HERRAJES ELECTRICOS FADHELEC CIA.LTDA

description: MAN MNTTO ADQUISICIÓN DE HERRAJES CABLE DE ACERO Y ACCESORIO GD

GALVANICA CIA. LTDA.

streetAddress: KM 1 VIA JADAN LLATCON SECTOR HUANGARCUCHO S-N NULTI

legalName: GALVANICA CIA. LTDA.

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO

streetAddress: DE LOS ACEITUNOS ELOY ALFARO E5-90 CARCELEN

legalName: VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: AV. SIMON BOLIVAR  115 LLANO CHICO

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

title: Subasta


description: CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V, PERO INFERIOR A 72.5 KV.

description: POR CUMPLIR CON LOS INTERESES DE LA INSTITUCION

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELMAN-005-20-462114

answer: En base a los pliegos regirse a las especificaciones técnicas, deberá cumplir características, modelo, capacidad de corrientes y voltajes indicadas en las mismas.

description: Estimada Comision, por favor confirmar la aceptacion de adaptación de interruptores con las mismas garantías técnicas del equipo en mencion.

answer: A continuación, se indica las especificaciones técnicas de los interruptores: Se anexa en el Acta

description: Buenas tardes, por favor se solicita compartir las especificaciones técnicas a cumplir.

answer: Cumplir lo establecido en el pliego de acuerdo con los términos de referencia, especificaciones técnicas, condiciones generales, particulares del contrato y demás información del proceso.

description: Favor confirmar que por los daños y perjuicios que podrían surgir, se relacionen o resulten del Contrato u Orden de Compra, tendrá como límite máximo incluyendo las penalidades el 100% del valor total de la misma orden.

answer: Cumplir lo establecido en el pliego de acuerdo con los términos de referencia, especificaciones técnicas, condiciones generales, particulares del contrato y demás información del proceso.

answer: En base a lo Indicado en las condiciones particulares, MULTAS: Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales, se aplicará la multa de UNO POR MIL 1 X 1.000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato, de acuerdo a lo establecido en el Art. 71 de la LOSNCP vigente.

description: Favor aceptar que por penalidades derivadas del retraso en el tiempo de entrega del suministro se limita al 5% del valor total del Contrato u Orden de Compra, constituyendo esta la única, total y definitiva sanción por dicho incumplimiento.

answer: : A continuación, se muestra diagrama de control del Interruptor. Anexa al Acta

description: Favor se solicita un diagrama de control del interruptor antiguo o de la celda de medio voltaje para confirmación de contactos y control del nuevo interruptor.

answer: De acuerdo al art, 91.4, anexo 20, es el NIVEL TT2: Transferencia de tecnología dentro de la compra pública de bienes con intensidad tecnológica baja y media-baja.

description: Favor Confirmar el nivel de transferencia que solicita el proceso de contratación.

answer: Cumplir lo establecido en el pliego de acuerdo con los términos de referencia, especificaciones técnicas, condiciones particulares, generales del contrato y demás información del proceso. En este documento, se indica las Especificaciones Técnicas y diagramas señalados que deberá regir para ofertar el bien en el presente proceso.La cantidad son: 5 cinco interruptores de 600 Amperios y 1 un interruptor de 1200 Amperios.

description: Estimada comision tecnica, en el proceso de la referencia existen varias inconsistencias causales para declararlo desierto, las cuales son: a. el objeto de la contratacion indica el modelo especifico de interruptor de la marca mitsubishi, lo cual no permite participar con otro tipo de marca b. en el anexo 2 ustedes requieren un certificado de distribuidor de fabricante de interruptores para celda mitsubishi, lo cual nuevamente direcciona el proceso hacia el distribuidor de esa marca en el Ecuador c. no se adjunta las especificaciones técnicas ni las cantidades, lo cual no permite evaluar oportunamente otro tipo de alternativa. Independientemente que los equipos requeridos sean para reemplazo, técnicamente si es viable realizar el mismo con otras marcas por las funcionalidades que brinde. Solicitamos sea dado de baja el proceso y corregido para permitir la participación igualitaria de oferentes.

answer: Cumplir lo establecido en el pliego de acuerdo con los términos de referencia, especificaciones técnicas, condiciones particulares, generales del contrato y demás información del proceso. En este documento, se indica las Especificaciones Técnicas y diagramas señalados que deberá regir para ofertar el bien en el presente proceso.La cantidad son: 5 cinco interruptores de 600 Amperios y 1 un interruptor de 1200 Amperios. Se anexa en el acta

description: Siendo que acorde al cronograma las respuestas las pueden realizar hasta Marzo 03, que no han subido las especificaciones técnicas y que la entrega de la oferta es hasta Marzo 05 se solicita ampliar el plazo de entrega de las ofertas por lo menos  120 horas o declararlo desierto para poder hacer preguntas sobre las especificaciones que van a subir, lo cual sería lo más sensato.

answer: La experiencia a presentarse puede ser de interruptores de Media Tensión tipo Intemperie y/o Tipo Metalclad , pero se deberá ofrecer el solicitado en base a las Especificaciones Técnicas y diagramas señalados en este documento.

description: Estimados Señores, favor confirmar si la experiencia a presentarse debe ser contratos ejecutados del mismo modelo de Interruptor a suministrar ??

answer: Si corresponde a lo solicitado según especificación técnica y diagramas adjuntos, no es necesario muestra.

description: Estimados Señores, favor confirmar si es necesario entregar una muestra para que realicen pruebas de dimensiones con la celda ?

answer: El suministro de este tipo de interruptores es para reemplazo de equipo existente que están en mal estado en el sistema de aislamiento y mecanismo de carga y descarga, estos interruptores están ubicado en celdas tipo metalclad de la marca de la referencia, razón por la cual, debe cumplir las misma características técnicas, modelo, diseños, fabricación, normas, que se señalan en las especificaciones técnicas del presente proceso

description: ACLARACION

answer: ADJUNTO RESPUESTA A LA CONVALIDACION SOLICITADA

description: 1.- Favor sírvase ratificar si el equipo ofertado es marca MITSUBISHI modelo 10-VPR-25C o de marca VEIKAI, de acuerdo al certificado de dsitribuidor autorizado adjuntado.2.- Adjuntar el Certificado de Distribución  Autorizado del fabricante Mitsubishi, de acuerdo al equipo ofertado.Las convalidaciones solicitadas deberán ser subidas al sistema oficial de contratación pública SOCE y entregadas en forma física en la Secretaria General de la CNEL EP - Unidad de Negocio Manabí, ubicada en la calle 7 y Av. Malecón S/N Edificio CNEL EP frente al Banco del Austro, 6to piso, hasta máximo las 13:00 del día lunes 09 de marzo de 2020

answer: Estimados, por medio de la presente me permito convalidar lo solicitado.

description: 1.Favor adjuntar el certificado de distribución autorizado del fabricante MITSUBISHI actualizado o en su efecto algún documento emitido por el fabricante que el certificado presentado aún está vigente. Las convalidaciones solicitadas deberán ser subidas al sistema oficial de contratación pública SOCE y entregadas en forma física en la Secretaria General de la CNEL EP -Unidad de Negocio Manabí, ubicada en la Calle 7 y Av. Malecón S/N Edificio CNEL EP frente al Banco del Austro, 6to piso, hasta máximo las 13:00 del día lunes 09 de marzo del 2020.

answer: ADJUNTO RESPUESTA A LA CONVALIDACION SOLICITADA

description: 1.Favor sírvase ratificar si el equipo ofertado es marca MITSUBISHI modelo 10-VPR-25C o de marca VEIKAI, de acuerdo al certificado de distribuidor autorizado adjuntado.2.Adjuntar el Certificado de Distribución Autorizado del fabricante Mitsubishi, de acuerdo al equipo ofertado.

description: MAN MNTTO ADQUISICION DE INTERRUPTORES TIPO 10-VPR-25C PARA REEMPLAZO GD

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

ACRETI S.A.

legalName: ACRETI S.A.

title: Subasta