description: PARTES Y PIEZAS PARA LOS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE SENALIZACION, LIMPIA PA

description: Mediante Resolución Nro. CNEL-EOR-ADM-2024-0304-R, ADJUDICAR el contrato al oferente CONSORCIO SANTA ROSA.

title: PARTES Y PIEZAS  DE LOS APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; GENERADORES Y DISYUNTORES UTILIZADOS CON MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE SENALIZACION (EXCEPTO L

title: SIE-CNELEP-2024-236-462114

answer: ACLARACIÓN 2 Estimados oferentes se adjunta el Anexo 2 del Diagrama de Dimensiones y el Anexo 3 de las diferentes vistas de la caja de control.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 1Estimados oferentes se dejan insubsistentes las especificaciones técnicas subidas al presente proceso y se adjuntan el Anexo 1 Especificaciones Técnicas vigentes para los diferentes tipos de materiales de las Luminarias De Vapor De Sodio De Alta Presión.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente se solicita regirse a lo solicitado en el anexo de especificaciones técnicas, en el cual se considera un breaker de 80A, 600V.

description: Estimados señores, favor confirmar que se acepta un breaker de 80A, 400V, 50-60HZ, 10kA.

answer: Estimado oferente se solicita regirse a lo solicitado en el anexo de especificaciones técnicas, en el cual se considera un contactor con una tensión de control de 240V.

description: Señores de la comisión, favor confirmar que se puede entregar el contactor de 80A con una tensión de control de 220V.

answer: Estimado oferente se adjunta fotografía de las dimensiones en su Anexo 2 y en sus diferentes vistas proyectadas de la caja de control Anexo 3.

description: Estimados señores favor enviar imagen referencial o plano de la caja de control.

answer: Estimado oferente como comisión ratificamos que los certificados emitidos por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) que se presenten para respaldar certificados de conformidad y reportes de ensayo deben estar vigentes a la fecha de presentación de la oferta. No se aceptarán certificados caducados ni aquellos que se encuentren en proceso de revisión en el SAE, ya que este último no garantiza la aprobación definitiva de los mismos. Es fundamental que los documentos presentados cuenten con la validez y la aprobación oficial del SAE al momento de su presentación, para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de licitación.

description: Señores de la comisión, ratificar que los certificados emitidos por el SAE que se presenten para avalar certificados de conformidad y reportes de ensayo, deben estar vigentes a la fecha de presentación de la oferta y que no se aceptarán certificados caducados o que estén en proceso de revisión en el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, pues esto no garantiza que los certificados se aprueben.

answer: Estimado oferente se garantizará el cumplimiento de lo estipulado por el Ministerio de Energía y Minas en el Oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0342-OF. Se deberán presentar los ensayos de flujo luminoso para las lámparas de sodio solicitadas, los cuales deberán ser realizados en el Laboratorio de Luminotecnia, actualmente conocido como Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE).

description: Estimados señores, favor ratificar que según lo dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas con Oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0342-OF, se debe presentar los ensayos de flujo luminoso para las lámparas de sodio solicitadas, mismos que deben ser realizados en el Laboratorio de Luminotecnia, actualmente Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE.

answer: Estimado Oferente cada una de las especificaciones técnicas de la boquilla corresponde al cumplimiento de la revisión 10 para luminarias de sodio, con lo cual el ítem de boquilla se deja en constancia que debe cumplir con lo solicitado en la revisión 10.

description: Señores de la comisión para el producto boquilla, en el punto Características del elemento para fijación del portalámpara, se solicita cumplir solo lo requerido en la  revisión 10 para luminarias de sodio emitida por el Ministerio de Energía y Minas, además,  eso aplica pala la entrega de luminarias completas de sodio, no de boquillas sueltas como es el caso del presente concurso, por lo que este requerimiento no debe aplicar en este caso y se solicita eliminar el mismo.

answer: Se respetará el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la revisión 10 para materiales de sodio de acuerdo con el MEM. Se Adjuntan especificaciones técnicas de acuerdo a la revisión 10 establecidas por el ahora MEM.

description: Estimada comisión técnica, la revisión 10 para luminarias de sodio emitida por el Ministerio de Energía y Minas, no solicita  la mayoría de los requerimientos detallados para la base de fotocontrol en las especificaciones técnicas cargadas, lo único que solicita esta revisión, es que el  sistema de fijación de la base deberá ser fijo o estar diseñado de tal forma que al quedar instalada la base en la luminaria, ella pueda girarse sobre su eje vertical entre 0 y 180 para permitir la orientación del dispositivo del fotocontrol sin necesidad de utilizar una herramienta especial. ANSI C136.10 y que el material de los contactos sea resortado con un recubrimiento de plata o estaño, con espesor mínimo de 1,5 mm, Se solicita encarecidamente dar cumplimiento a lo solicitado por la normativa actual y no incluir especificaciones que están contraviniendo lo dispuesto por el Ministerio de Energía y Minas.

answer: Estimado oferente se debe adjuntar certificado de distribuidor de cada uno de los ítems a ofertar.

description: Señores de la comisión favor confirmar que NO se deben presentar certificados de distribución para los conectores y cajas de control.

answer: Estimado oferente se respetará el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la revisión 10 para materiales de sodio de acuerdo con el MEM. Se Adjuntan especificaciones técnicas de acuerdo a la revisión 10 establecidas por el ahora MEM. Se Adjuntan especificaciones técnicas de acuerdo a la revisión 10 establecidas por el ahora MEM.

description: Estimados señores, en el producto fotocontrol se solicita: material de los contactos de conexión del receptáculo de la base del fotocontrol que sea resortado con un recubrimiento de plata o estaño, con espesor mínimo de 1,5 mm, se solicita por favor eliminar este requerimiento que no corresponde al producto solicitado.

answer: La especificación solicitada quedan sin efecto, ya que las Normas internacionales aplicables IEC 60662 no están contempladas en la Revisión N 10 para luminarias de sodio de uso público, promovida por el MEM. Se Adjuntan especificaciones técnicas de acuerdo a la revisión 10 establecidas por el ahora MEM.

description: Estimada comisión, en el producto ignitor o arrancador, se solicita la norma IEC60662 que corresponde a lámparas de sodio, favor eliminar este requerimiento que no corresponde al producto solicitado.

answer: Estimado oferente la especificacion solicitada quedan sin efecto, ya que las Características del ignitor para operación normas IEC-60927-1 e IEC-61347-2-9 (compatibilidad con ignitor de amplitud de pulso: Mínimo 2,8 kV, Máximo 5,0 kV) no están contempladas en la Revisión N 10 para luminarias de sodio de uso público, promovida por el MEM. Se Adjuntan especificaciones técnicas de acuerdo a la revisión 10 establecidas por el ahora MEM.

description: Señores de la comisión, en el item lámparas de vapor de sodio se incluye lo siguiente: Norma IEC-60927-1 IEC-61347-2-9 Compatible con ignitor de amplitud de pulso: Mínimo: 2,8 kV, Máximo: 5,0 kV, misma que corresponde al ignitor favor eliminar este requerimiento que no aplica al producto lámparas de sodio solicitadas.

answer: La comisión Técnica en el actual proceso de contratación en cada una de las etapas cumplirá con lo establecido en LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, el REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA y todas sus disposiciones.

description: Estimada comisión, favor verificar en las ofertas recibidas que no exista vinculación entre las ofertas presentadas, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente.

answer: Estimado oferente, la comisión técnica con la intención de contar con material funcional para dar mantenimiento a las luminarias de sodio que cuentan con unos tipos de carcazas procede a considerar balastros con medidas de +/- 5% que se detallan en el Anexo 1 especificaciones técnicas.

description: Estimados señores de la comisión técnica, la revisión 10 para luminarias de sodio emitida por el Ministerio de Energía y Minas, no norma el colocar medidas específicas máximas ni mínimas para los balastos de sodio sean estos simple o doble nivel de potencia, por lo que para el presente proceso no deberían detallarse ningún tipo de medidas, sino solamente regirse al cumplimiento específico de especificaciones técnicas detalladas en la revisión 10 antes referida. El pretender colocar medidas, contraviniendo así la norma actual, se podría considerar como un aparente direccionamiento hacia determina marca de producto, con lo cual se estaría coartando la libre participación de mercado, lo cual va en contra de los principios establecidos en la LOSNCP.

answer: Estimado oferente, se deberá presentar una muestra de cada uno de los ítems ofertados con la documentación integra de respaldo para su validación.

description: Señores de la comisión, tomando en cuenta que este tipo de productos actualmente tienen una baja demanda por el cambio a tecnología led, se pide que no sea obligatoria la presentación de muestras, sino que se valide con las fichas técnicas.

answer: Para la evaluación de la conformidad de los componentes de la luminaria, deberá referirse al numeral 9 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD del Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 069 (1R) o su versión actualizada, publicado en la página del INEN.

description: Por favor confirmar que para los reportes de pruebas y certificados de conformidad de producto se evaluará la conformidad de acuerdo al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE-INEN-069-1R, considerar que en el numeral 9 del reglamento técnico existen 3 formas de demostrar la conformidad, donde solamente una de ellas es a través del oficio SAE.

answer: Estimado Oferente, se respetará el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la revisión 10 para materiales de sodio de acuerdo con el MEM. Se Adjuntan especificaciones técnicas de acuerdo a la revisión 10 establecidas por el ahora MEM.

description: Estimados miembros de la Comisión Técnica, solicito amablemente que se considere que, conforme a lo establecido en la Revisión 10 del proceso, es necesario presentar el reporte ANSI C136.10 junto con su respectivo aval SAE para la base de fotocontrol. La omisión de este requerimiento iría en contra de lo estipulado en la revisión vigente y las especificaciones establecidas en la documentación oficial.

answer: Estimado Oferente, se respetará el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la revisión 10 para materiales de sodio de acuerdo con el MEM. Se Adjuntan especificaciones técnicas de acuerdo a la revisión 10 establecidas por el ahora MEM.

description: Señores de la comisión, la revisión 10 para luminarias de sodio emitida por el Ministerio de Energía y Minas no solicita ninguna de los requerimientos señalados del producto base socket, por lo que se solicita eliminar lo requerido, pues está contraviniendo la normativa actual.

answer: Estimado Oferente, se respetará el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la revisión 10 para materiales de sodio de acuerdo con el MEM. Se Adjuntan especificaciones técnicas de acuerdo a la revisión 10 establecidas por el ahora MEM.

description: Para el proceso en curso, se requieren especificaciones adicionales para la base del fotocontrol que no están contempladas en la revisión 10 de luminarias de alumbrado público. Agradeceríamos que nos indicaran el motivo por el cual se solicitan estas especificaciones, dado que el ministerio no las considera necesarias para este tipo de productos.

answer: Si un distribuidor no autorizado presenta un documento que el fabricante ya no respalda, este documento será inválido. Se procederá a verificar el origen del certificado y se confirmará que sea válido y respaldado por el fabricante. De no ser así, no se reconocerá a dicho distribuidor como legítimo representante o importador en Ecuador. Este procedimiento debe ser gestionado cuidadosamente para asegurar que solo los distribuidores autorizados por el fabricante operen en el país.

description: En relación al balasto y su respectivo certificado de distribuidor, qué sucedería si unfabricante otorga exclusividad a un distribuidor en Ecuador y, además, el documento actualizadoemitido por el propio fabricante indica que anula cualquier otro documento que pudiera presentar unrepresentante anterior en el país? Cómo se evaluaría jurídicamente el caso en que undistribuidor no autorizado presente un documento que el fabricante ya no respalda?. Hacemos estaconsulta porque estimamos que se van a presentar varios intermediarios que NO son importadores delos productos objeto de contrato, y para tal efecto van a requerir de la autorización delrepresentante autorizado en Ecuador.

answer: Estimado Oferente, se deberá entregar muestra de cada uno de los ítems y en el caso de los balastos y lámparas en sus diferentes potencias.

description: Estimados miembros de la Comisión Técnica,Solicitamos amablemente que nos confirmen si es necesario presentar muestras de los productos ofertados en el marco de este proceso. En caso afirmativo, agradeceríamos su confirmación sobre si será aceptable enviar muestras tipo correspondientes a los productos ofertados, siempre que provengan del mismo fabricante. Cabe destacar que los focos y balastos son productos de características similares, con la única diferencia en su potencia.

answer: Estimado Oferente, las medidas se dan en virtud de considerar los equipos que cuenta CNEL EOR en sus bodegas para reemplazo y permitir la facilidad de maniobra de los técnicos operativos.

description: Estimados señores de la comisión técnica, en el ítem equipo de control automático para alumbrado público, no deberían detallarse ningún tipo de medidas, sino solamente regirse al cumplimiento de especificaciones técnicas.

answer: Estimado oferente se aceptará un rango de variación de medidas de +/- 5% para cada una de las potencias de balastros considerando que las carcasas de las luminarias de sodio existentes en CNEL EOR no permiten balastros de mayor tamaño. Se Adjunta especificaciones técnicas.

description: Señores de la comisión, se solicita que se permita un rango de tolerancia de +/ - 5% sobre las medidas solicitadas para las diferentes potencias de balastos de sodio solicitados, a fin de que exista un mayor número de oferentes, ya que al parecer existe un direccionamiento hacia una marca en particular, lo cual va en contra de la LOSCNP.

description: EOR SAPG OYM ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO GD

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

ELECTROMOON S.A.

streetAddress: Av. Pedro Menendez Gilbert  0100 TARQUI

legalName: ELECTROMOON S.A.

INGAREC CIA. LTDA.

streetAddress: JUAN DE SELIS AV. JOSE ANDRADE N74-26 LA VICENTINA

title: Subasta


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Unidad

scheme: SERCOP

description: PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES

scheme: CPC

currency: USD

description: Por haber cumplido con todos los requisitos técnicos establecidos en los pliegos del proceso

title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

title: SIE-CNELEP-2024-239-462114

status: active

answer: Sobre las características indicadas en para el equipo mínimo COMPUTADOR PERSONAL (LAPTOP), establecida en la se aclara que, se elimina el texto detallado en la página No. 24 del documento que contiene los términos de referencia, siendo reemplazado por el siguiente:13? o más, disco SSD 48 Gb o más, 16 Gb de RAM o más, Wxga o más.

description: ACLARACION

answer: Si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá contar con el certificado de cumplimiento de la UAFE, en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en dicha fase.

description: ACLARACION

answer: Se aclara que, se AÑADE a las OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATANTE que se encuentran en el documento que contiene los términos de referencia, el siguiente texto:Entregar al adjudicatario de:1. Cláusula contractual antisoborno.2. Compromiso Antisoborno.3. Código de Ética de CNEL EP vía correo electrónico al Socio de Negocio.4. Aceptación de la Política Antisoborno de CNEL EP. ... REVISAR ACTA ADJUNTA

description: ACLARACION

answer: Se aclara que, se modifica el texto relacionado a la solicitud de los certificados requeridos para el cargo de Técnico en Monitoreo de Servidores, en la sección DESCRIPCIÓN de la experiencia del personal técnico, detallada en la página No. 30 del documento que contiene los términos de referencia, por el siguiente texto:En atención a los certificados requeridos que avalan la experiencia del Técnico en Monitoreo de Servidores, se ..requiere:? Del Certificado Power Systems with POWER8 Enterprise se aceptan Certificado Power Systems with POWER en cualquier versión.? Del Certificado del Curso Administración Red Hat o su equivalente en Linux, se aclara que si se aceptan Certificados en Automation and Management de RedHat.? Del Certified Data Management Administrator (cualquiera de las siguientes IBM, HITACHI, NETAPP), se aclara que se aceptan al menos una de las marcas solicitadas. ... REVISAR ACTA ADJUNTA

description: ACLARACION

answer: Se aclara que, se modifica la sección DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE PAGO detallada en la página No. 2 del documento que contiene los términos de referencia; así también, se modifica la sección CONDICIONES DE PAGO detallada en la página No. 18 del documento que contiene los términos de referencia, por el siguiente texto:El 30% del valor del contrato se cancelará contra entrega parcial de los servicios, a entera satisfacción de CNEL EP, adjunto a la cual debe constar la factura debidamente aprobada por el Administrador del Contrato y el Informe emitido por el mismo, previa suscripción del acta de entrega recepción parcial.El restante 70% se cancelará de forma mensual contra entrega parcial de los servicios, a entera satisfacción de CNEL EP, adjunto a la cual debe constar la factura debidamente aprobada por el Administrador del Contrato y el Informe emitido por el mismo, previa suscripción del acta de entrega recepción parcial. En el último pago se cancelará ... REVISAR ACTA ADJUNTA

description: ACLARACION

answer: Se aclara que, se modifica el texto relacionado a la solicitud de los certificados requeridos para el cargo de Técnico en Monitoreo de Servidores, en la sección DESCRIPCIÓN de la experiencia del personal técnico, detallada en la página No. 30 del documento que contiene los términos de referencia, por el siguiente texto:En atención a los certificados requeridos que avalan la experiencia del Técnico en Monitoreo de Servidores, se requiere:REVISAR ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Con respecto a la solicitud del Certificado de curso de administración Redhat o su equivalente en Linux, es posible sea convalidado con otro que indique ser Especialista en IT Automation and Management de RedHat OPEN?

answer: Se aclara que, se modifica la sección DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE PAGO detallada en la página No. 2 del documento que contiene los términos de referencia; así también, se modifica la sección CONDICIONES DE PAGO detallada en la página No. 18 del documento que contiene los términos de referencia, por el siguiente texto:El 30% del valor del contrato se cancelará contra entrega parcial de los servicios, a entera satisfacción de CNEL EP, adjunto a la cual debe constar la factura debidamente aprobada por el Administrador del Contrato y el Informe emitido por el mismo, previa suscripción del acta de entrega recepción parcial.El restante 70% se cancelará de forma mensual contra entrega parcial de los servicios, a entera satisfacción de CNEL EP, adjunto a la cual debe constar la factura debidamente aprobada por el Administrador del Contrato y el Informe emitido por el mismo, previa suscripción del acta de entrega recepción parcial.En el último pago se cancelará REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Estimados señores CNEL-EP, en atención al cierre del año fiscal se solicita aclarar la forma de pago del primer mantenimiento preventivo.

description: GYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RECUPERACION AUTOMATICA ANTE DESASTRES PARA LOS SERVICIOS DE MISION CRITICA (AMI) DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIOS GUAYAQUIL GTI

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

scheme: EC-RUC

KONSULT-IT S.A.S.

roles: tenderer supplier

locality: MILAGRO

streetAddress: AV RAFAEL VALDEZ MURILLO BENJAMIN CARRION  MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: KONSULT-IT S.A.S.

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS

description: SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS

description: SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS Y PLANOS

description: VER RESOLUCION DE ADJUDCACION

title: OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P.

description: SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS

description: SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS

title: SIE-CNELEP-2024-241-462114

answer: SE ADJUNTA OFICIO DE CONVALIDACION JUNTO CON TODOS LOS DOCUMENTOS HABILITANTES

description: 1. En la documentación anexa en la oferta se encuentra información referencial sobre la experiencia del personal técnico pero no se encontró el certificado o actas entrega recepción donde se demuestre la participación efectiva en proyectos de outsorcing por el lapso de un año como Jefe de Proyecto del Ing. Byron Ávila.Se requieren los certificados que demuestren su participación según lo indicado en el TDR:?Deberá acreditar experiencia como Jefe de Proyecto en proyectos de outsourcing de impresión, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepción definitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 15 años. Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el Contratista o Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o Titular del Área Requirente o Titular de Talento Humano de la Entidad Contratante demuestra su participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución.. VER ACTA

answer: En respuesta a la convalidación solicitada, se adjunta la historia laboral del IESS del sr. Brainner Paladines Perlaza.

description: En la documentación anexa en la oferta se encuentra información referencial sobre la experiencia del personal técnico, se observa que el oferente anexó el certificado laboral de Brainner Paladines Perlaza, sin embargo no se encuentran las facturas o la historia laboral del IESS donde se demuestre la participación efectiva en proyectos de outsorcing por el lapso de un año como Técnico de Soporte.Se requiere las facturas o la historia laboral del IESS del Técnico Brainner Paladines Perlaza según lo estipulado en el TDR referente al personal técnico mínimo:? ..Además, junto con la presentación de los certificados o actas de entrega recepción definitiva deberán anexar la historia laboral del IESS o las facturas según corresponda.En caso de prestación de servicios profesionales, deberán presentar el contrato, facturas y comprobantes de retención correspondientes.?

answer: ACTA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Aclaración #3En relación al requerimiento mencionado en la sección "Productos y Servicios Esperados"de los Términos de Referencia (TDR), la entidad aclara que hubo un error en el uso deltérmino "provistas" en la redacción citada ?Charla para el manejo de las impresorasprovistas por la contratista sobre la operación del equipo, ..? . La palabra correcta es"administradas", dado que este proceso corresponde a un Servicio de Outsourcing deImpresión, en el cual no se contempla la provisión de nuevos equipos. Por lo tanto elrequerimiento sería ?Charla para el manejo de las impresoras administradas por lacontratista sobre la operación del equipo,?

description: ACLARACION

answer: Aclaración #2 Conforme a los Términos de Referencia del presente proceso, en su apartado ?PersonalTécnico Mínimo?, en lo que corresponde a la titulación académica de la función Técnicode soporte, se admitirá presentar técnicos certificados con título de bachiller de larepública.

description: ACLARACION

answer: Aclaración #1En relación con el proceso de contratación para el servicio de outsourcing de impresión, esnecesario realizar una aclaratoria respecto a los requisitos establecidos para el sistema demonitoreo y administración de impresoras:Es fundamental que los reportes de contadores sean generados directamente por el sistemay que estos no sean alterables de ninguna manera. Este requisito es crítico para garantizarla integridad de los datos, ya que dichos reportes servirán como base para la generación depagos y deben reflejar de manera precisa y confiable el uso de los equipos.Adicionalmente, el sistema debe contar con la capacidad de guardar un historial completode los reportes generados, de modo que estén disponibles para futuras validaciones porparte de los entes de control, como la Contraloría General del Estado. Esto garantizará latransparencia y trazabilidad del servicio, cumpliendo con las normativas y mejoresprácticas en la gestión de recursos."

description: ACLARACION

answer: En relación al requerimiento mencionado en la sección "Productos yServicios Esperados" de los Términos de Referencia (TDR), la entidad aclara que hubo un error enel uso del término "provistas" en la redacción. La palabra correcta es "administradas", dado que esteproceso corresponde a un Servicio de Outsourcing de Impresión, en el cual no se contempla laprovisión de nuevos equipos.El requerimiento de la charla hace referencia a la capacitación del personal de CNEL EP en el usoeficiente y adecuado de los 304 equipos multifunción existentes, que serán administrados por elcontratista como parte del alcance del servicio. Esta capacitación busca optimizar el manejo de lasfuncionalidades de impresión, copiado y escaneo, contribuyendo al cumplimiento de los objetivosdel contrato.

description: En la sección Productos y servicios esperados la Entidad solicita una ?Charla para el manejo de las impresoras provistas por la contratista?. En los TDRs no requieren provisión de equipamiento por tratarse de SIE de servicios. Puede la institución aclarar este requerimiento dado que este documento induce a cometer errores en la valoración del proyecto y limita la participación de empresas?

answer: Los Términos de Referencia (TDR) establecen la necesidad de contar conuna Mesa de Ayuda para la ejecución del contrato, orientada a gestionar de manera eficiente lasincidencias relacionadas con el servicio de impresión, fotocopiado y escaneo.En cuanto a su sugerencia de requerir que el contratista cuente con una certificación de calidad comola ISO 9001 en soporte y mantenimiento de equipos, consideramos que esto no es necesario en estecaso, ya que el personal técnico asignado al servicio deberá estar avalado por el fabricante de losequipos. Este aval garantiza que los técnicos cuentan con la capacitación y conocimientosespecíficos para realizar el soporte y mantenimiento de los equipos bajo los estándares delfabricante, asegurando así la calidad y correcta provisión del servicio

description: Los TDRs hacen referencia a la necesidad de Mesa de Ayuda para la ejecución del contrato Agregaría el requerimiento de que el Contratista cuente con una certificación de calidad reconocida ISO 9001 en soporte y mantenimiento de equipos con la finalidad de garantizar y acreditar la correcta provisión del servicio?

answer: En relación al Certificado de Originalidad de Suministros y Repuestos,este debe garantizar que todos los consumibles, piezas y componentes utilizados en los equiposadministrados sean originales y cumplan con los estándares de calidad exigidos por el fabricante.Conforme a los Términos de Referencia (TDR), este certificado deberá ser presentado a la firma delcontrato.

description: Buenas tardes, Certificado de originalidad de suministros y repuestos:Presentar los Certificados de la originalidad de suministros y repuestos y todo componente que necesiten los equipos parte de este proceso, emitido por la marca o su representante en Ecuador para velar por el cumplimiento y calidad en el servicio. Se debe presentar con la oferta o a la firma del contrato? Gracias

answer: El término para la atención o solución de peticiones o problemas dentrodel marco del presente proceso será en días hábiles, conforme a lo especificado en los Términos deReferencia (TDR) y en alineación con los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) establecidos

description: El término para atención o solución de peticiones o problemas será en días hábiles?

answer: En relación al numeral 24 de las "Obligaciones adicionales del contratista",el requerimiento de reportería para los servicios de fotocopiado incluye la generación de informesque detallen el volumen de copias realizadas, discriminando por equipo, usuario, fecha, hora y tipode copia (blanco y negro o color). Estos reportes deberán consolidarse mensualmente y estardisponibles para solicitudes específicas del Administrador del Contrato.Para el servicio de escaneo, aunque este es un proceso digital que no genera conteo físico paraefectos de pago, se deberá registrar el número de documentos escaneados, identificando al usuario,el equipo utilizado, la ubicación, y la fecha y hora del escaneo. Estos datos serán reportados demanera informativa y utilizados para monitoreo y optimización, sin impactar la facturación.Ambos reportes deberán generarse a través del sistema de control de impresión, asegurandoprecisión y trazabilidad para facilitar la gestión integral del servicio

description: El numeral 24 de las ?Obligaciones adicionales del contratista?, especificar los reportes del número de impresiones Cuál sería el requerimiento de reportería para servicio de fotocopiado y scanner

answer: En relación al numeral 14 de las "Obligaciones adicionales del contratista"y el requerimiento 24 que establece que el software deberá ser compatible con los equipos de lainstitución, es importante aclarar que el alcance del servicio para las computadoras de la instituciónestá limitado a garantizar la interoperabilidad entre el sistema de control de impresión y lascomputadoras que forman parte del entorno operativo de CNEL EP.Es importante destacar que este alcance no incluye la administración, mantenimiento o soportegeneral de las computadoras de CNEL EP, salvo lo estrictamente relacionado con la operación delsistema de control de impresión.

description: El numeral 14 de las ?Obligaciones adicionales del contratista? Por favor revisar el requerimiento 24 que cita El Software deberá ser compatible con los equipos de la institución computadoras que serán parte del servicio.  Pregunta Cuál sería el alcance del servicio para las computadoras de la institución?

answer: En relación al numeral 14 de las "Obligaciones adicionales del contratista",que menciona técnicos de soporte especializado, este numeral sí se refiere a los 8 Técnicos deSoporte solicitados como parte de los requerimientos del contrato. Estos técnicos tendrán la responsabilidad de brindar soporte técnico especializado, tanto preventivocomo correctivo, para los 304 equipos multifunción detallados en los Términos de Referencia(TDR). Sus funciones incluyen, pero no se limitan a:.. VER ACTA

description: El numeral 14 de las ?Obligaciones adicionales del contratista?, hace referencia a técnicos de soporte especializado, se refiere a los Técnicos de Soporte 8 solicitados?

answer: En relación al numeral 12 de las "Obligaciones adicionales del contratista",que hace referencia a los nuevos equipos que podrían incorporarse al servicio, se aclara que en elpresente proceso no se contempla la incorporación de nuevas impresoras adicionales a lasespecificadas en los Términos de Referencia (TDR).El contrato está limitado a la gestión de los 304 equipos de impresión multifunción detallados en elnumeral "Información que dispone la Entidad". En consecuencia, los servicios de impresión,fotocopiado y escaneo se restringen exclusivamente a estos equipos, sin considerar la inclusión dedispositivos adicionales durante la ejecución del contrato.

description: En el numeral 12 de las ?Obligaciones adicionales del contratista? Los nuevos equipos que se incorporen al servicio, tendrán los mismos servicios de impresión, fotocopiado y scanner?

answer: En relación al numeral 10 de las "Obligaciones adicionales del contratista"de los Términos de Referencia (TDR), se especifica que los permisos para impresión y copiado enblanco y negro (B/N) o a color deberán configurarse bajo un sistema de autenticación de usuarios,ya sea mediante el Directorio Activo Corporativo o mediante PIN, según lo determine elAdministrador del Contrato. No se menciona explícitamente el servicio de escaneo en este numeral.Sin embargo, el alcance para el servicio de escaneo puede considerarse implícito en la necesidad deuna gestión integral de las funcionalidades de los equipos. Por lo tanto, la configuración de permisospara el escaneo deberá seguir el mismo principio de control y autenticación que el establecido paraimpresión y copiado.

description: En el numeral 10 de las ?Obligaciones adicionales del contratista? Cuál sería el alcance para los servicios de scanneo?, únicamente menciona permisos para impresión, copiado B/N y color.

answer: En relación al numeral 9 de las "Obligaciones adicionales del contratista",efectivamente se establece que la contratista será responsable del manejo adecuado de residuos ydesperdicios generados durante la ejecución del contrato, conforme a las normas ambientalesvigentes. Este numeral sí corresponde al presente proceso, ya que, aunque no se contempla elsuministro de nuevos equipos, los residuos derivados del mantenimiento y operación de los equiposexistentes (como tóneres, cartuchos, y piezas desgastadas) deben gestionarse de manera responsable.El requerimiento del Certificado de la Marca o su representante en el Ecuador tiene como finalidadgarantizar que el manejo y disposición de estos residuos se realice de acuerdo con las normativasambientales aplicables, avalado por la autoridad competente. Este requisito asegura el cumplimientode estándares ambientales y promueve una gestión adecuada de los desechos generados durante laprestación del servicio.

description: El numeral 9 de las ?Obligaciones adicionales del contratista? especifica el requerimiento de ?Certificado de la Marca? de las impresoras, Corresponde a este proceso, si no contempla el suministro de ningún equipo?

answer: En relación al numeral 8 de las "Obligaciones adicionales del contratista",si bien se especifica la contabilización del número de impresiones y copias, para el servicio deescaneo no se exige un requerimiento de contabilización para efectos de pago, ya que se trata de unproceso digital que no genera un conteo físico medible en las mismas condiciones.El control del escaneo estará enfocado en registrar el uso mediante el sistema de monitoreo,incluyendo datos como número de documentos escaneados, usuarios que accedieron al servicio yequipos utilizados. Este registro será de carácter informativo y servirá para análisis operativos y deoptimización, pero no impactará en los pagos del servicio, alineándose con las disposicionesestablecidas en los Términos de Referencia.

description: El numeral 8 de las ?Obligaciones adicionales del contratista? especifica la contabilización del número de impresiones y copias Cuál sería el requerimiento para contabilizar el servicio de scanneo

answer: En relación al numeral 7 de las "Obligaciones adicionales del contratista",se aclara que, aunque el servicio de escaneo forma parte de las funcionalidades gestionadas, este noes considerado para efectos de pago, ya que se trata de un proceso digital que no genera un conteofísico como las impresiones o copias.El alcance para el control del escaneo se limitará al registro de su uso, autenticación de usuarios ygeneración de reportes que permitan su trazabilidad y optimización, alineándose con las políticasinternas de la entidad contratante.

description: El numeral 7 de las ?Obligaciones adicionales del contratista? especifica que será necesario el control de número de impresoras y copias de documentos de las impresoras Cuál sería el alcance para el servicio de scanneo

answer: El Jefe de Proyecto requerido como parte del equipo no debe hacer basepermanente en CNEL EP.

description: El Jefe de Proyecto 1 requerido, donde estará ubicado?

answer: El Acuerdo de Niveles de Servicio (SLA) se encuentra detallado en losTérminos de Referencia (TDR) del presente proceso, específicamente en el numeral "Multas"

description: Cuál sería el alcance del ?Acuerdo de Niveles de Servicio?

answer: Aunque el presente proceso de contratación no contempla la provisión deequipos de impresión nuevos, la charla para el manejo de impresoras tiene como objetivo capacitaral personal de CNEL EP en el uso adecuado y eficiente de los equipos existentes que serángestionados dentro del servicio de outsourcing. Esta capacitación está diseñada para garantizar quelos usuarios conozcan las funcionalidades principales de los equipos, incluyendo las opciones deimpresión, copiado y escaneo, así como las configuraciones predeterminadas como la impresión adoble cara o la autenticación de usuarios mediante credenciales o PIN.Además, la charla cubrirá la resolución de problemas básicos que los usuarios pueden enfrentardurante el uso diario de las impresoras, como la solución de atascos de papel, la recarga desuministros y ajustes menores que no requieren intervención técnica. VER ACTA

description: Cuál sería el alcance de la Charla para manejo de impresoras provistas por la contratista si el proceso no contempla ninguna entrega de equipos de impresión?

answer: La Guía de Uso (manuales de operación) requerida para las impresoras depropiedad de CNEL EP deberá incluir información clara y accesible para facilitar el uso adecuadode los equipos multifunción. Entre los contenidos esenciales, se debe describir cada modelo deimpresora gestionada, destacando sus características y capacidades, como funciones de impresión,copiado y escaneo. Además, deberá incluir procedimientos básicos de operación, comoconfiguración predeterminada (impresión a doble cara o tamaño de papel), autenticación de usuariosmediante credenciales o PIN, y acceso al sistema de control de impresión para la gestión de cuotasy reportes.También será fundamental abordar la resolución de problemas comunes, como la corrección deatascos de papel, el reemplazo de consumibles y el reinicio de los equipos. Adicionalmente, deberáincluir instrucciones básicas de mantenimiento preventivo, como limpieza y revisión de niveles desuministros, para garantizar un.. VER ACTA

description: Cuál sería el contenido de la Guía de uso manuales de operación de las impresoras de propiedad de CNEL?

answer: En relación al numeral "Productos o Servicios Esperados", el acta deentrega-recepción mencionada, que registra la identificación de cada impresora, el área deinstalación, la fecha de instalación y el estado de funcionamiento, sí corresponde al presente proceso.Este documento es fundamental para formalizar la administración de los 304 equipos multifunciónque son parte del contrato. Su objetivo es garantizar que todas las impresoras bajo el alcance delservicio sean claramente identificadas y que su estado inicial quede debidamente documentado, locual es clave para el seguimiento, control y cumplimiento de las responsabilidades del contratista.El acta deberá elaborarse en coordinación con el administrador del contrato y será un insumoimportante para la gestión y monitoreo del servicio de impresión, fotocopiado y escaneo durantetoda la ejecución del contrato.

description: El numeral ?Productos o Servicios Esperados?, El acta de entrega recepción requerida para registrar la identificación a cada impresora, área y fecha de instalación corresponde al presente proceso?

answer: En relación al numeral "Productos o Servicios Esperados", efectivamentese menciona el requerimiento de una Mesa de Ayuda para el registro y seguimiento de incidenciasrelacionadas con el servicio de impresión. Este requerimiento se mantiene vigente, incluso enpresencia de un técnico de soporte in situ

description: El numeral ?Productos o Servicios Esperados? hace referencia al requerimiento de Mesa de Ayuda para el registro de incidencias relacionados con el servicio de impresión Se mantiene este requerimiento a pesar de la presencia de 1 técnico de soporte in situ?

answer: En efecto, el numeral "Productos o Servicios Esperados" del contrato deOutsourcing de Impresión Corporativo hace referencia a los 304 equipos multifunción que debenser gestionados como parte de este servicio. Estos equipos están detallados en la Tabla 1 del numeral"Información que dispone la Entidad" de los Términos de Referencia (TDR).Dicha tabla incluye los modelos y distribución de los equipos en las distintas Unidades de Negocioy la Oficina Central de CNEL EP, proporcionando la base para el alcance y las actividadescontempladas en el contrato. Los servicios requeridos, como el mantenimiento preventivo ycorrectivo, suministro de consumibles, y ... VER ACTA

description: El numeral ?Productos o Servicios Esperados? hace referencia al contrato OUTSOURCING DE IMPRESIÓN CORPORATIVO Los equipos a los que hace referencia son 304 detallados en la Tabla 1 del numeral ?Información que dispone la Entidad??

answer: En cuanto a la vida útil de los equipos, esta puede variar según factorescomo el modelo específico, las condiciones de uso y el mantenimiento recibido. Adicionalmente, lavida útil está sujeta a que el fabricante siga declarando el producto como vigente, garantizando ladisponibilidad en el mercado de suministros y repuestos necesarios para su correcto funcionamiento.Es importante destacar que la vida útil real de los equipos puede extenderse o reducirse en funciónde las condiciones específicas de operación y mantenimiento.Esperamos que esta aclaración facilite una adecuada valoración del proyecto y elimine cualquierduda al respecto.

answer: En cuanto a la vida útil de los equipos, esta puede variar según factorescomo el modelo específico, las condiciones de uso y el mantenimiento recibido. Adicionalmente, lavida útil está sujeta a que el fabricante siga declarando el producto como vigente, garantizando ladisponibilidad en el mercado de suministros y repuestos necesarios para su correcto funcionamiento.Es importante destacar que la vida útil real de los equipos puede extenderse o reducirse en funciónde las condiciones específicas de operación y mantenimiento.Esperamos que esta aclaración facilite una adecuada valoración del proyecto y elimine cualquierduda al respecto.

description: En el numeral ?Productos o Servicios Esperados? Cuál sería el tiempo de vida útil de los 304 equipos de impresión de propiedad de CNEL?

answer: En la Fase de Optimización Continua, el alcance para el control defotocopias y escaneo incluye el análisis de datos históricos generados por el sistema de monitoreo,lo que permitirá identificar patrones de uso y áreas de mejora en estas funcionalidades. Para lasfotocopias, el sistema deberá consolidar información sobre volúmenes por equipo, usuario y unidadde negocio, estableciendo políticas que optimicen su uso. En el caso del escaneo, el enfoque estaráen mejorar la trazabilidad, asegurando un acceso seguro y eficiente a esta funcionalidad digital,además de garantizar la integración con las necesidades operativas de la entidad.En cuanto a la periodicidad anual requerida para la capacitación continua del personal técnico, losTérminos de Referencia indican que debe garantizarse que el equipo técnico asignado recibaactualizaciones regulares sobre las mejores prácticas de mantenimiento y operación de los equiposmultifunción. VER ACTA

description: ?Fase de optimización continua?, hace referencia sistema de control de impresión.  Cuál sería el alcance para el control de fotocopias y scanneo? Cuál sería la periodicidad anual requerida para la capacitación continua del personal técnico?

answer: En la Fase de Control y Seguimiento, el control de las funcionalidades defotocopiado y escaneo complementa la gestión del sistema de impresión para garantizar unmonitoreo integral de los equipos multifunción. Para las fotocopias, el sistema deberá registrar elvolumen generado, discriminando por usuario, equipo y unidad de negocio, y generando reportesperiódicos que permitan analizar patrones de uso. En cuanto al escaneo, el enfoque estará en elseguimiento de accesos y actividades realizadas, asegurando el cumplimiento de las políticasestablecidas y facilitando la trazabilidad de esta funcionalidad digital.

description: ?Fase de Control y Seguimiento? hace referencia a control de sistema de impresión.  Cuál sería el alcance para el control de fotocopias y scanneo?.  Cuáles serían los indicadores clave para evaluación continua?

answer: Durante la Fase de Ejecución, el control de las funcionalidades defotocopiado y escaneo, además del control de impresión, se incluye como parte de la gestión integralde los equipos multifunción. Para las fotocopias, el alcance abarca el registro detallado del volumengenerado por equipo, usuario y unidad de negocio, permitiendo su monitoreo y la generación dereportes periódicos similares a los de impresión. En cuanto al escaneo, el sistema deberá gestionary reportar el uso de esta funcionalidad, enfocándose en la trazabilidad de accesos y el cumplimientode políticas internas. Estas funcionalidades serán implementadas y supervisadas conforme a loslineamientos establecidos en los Términos de Referencia, asegurando una administración eficientey optimizada de los recursos durante la ejecución del contrato.

description: ?Fase Ejecución? hace referencia a control de impresión.  Cuál sería el alcance para el control de fotocopias y scanneo?

answer: Para las fotocopias, el sistema de control deberá registrar el volumengenerado por cada equipo, discriminando por usuario, departamento o unidad de negocio, de manerasimilar a las impresiones. Este registro permitirá generar reportes detallados para su monitoreo yevaluación. En cuanto al escaneo, el sistema deberá habilitar la trazabilidad del uso de estafuncionalidad, gestionando accesos y generando reportes de actividad según las políticas definidas por la entidad. Aunque el escaneo no genera un conteo físico de páginas, el control estará orientadoa asegurar el correcto uso y optimización de los recursos asociados.

description: El ?Fase de Implementación? hace referencia a control de impresión.  Cuál sería el alcance para el control de fotocopias y scanneo?

answer: En relación al numeral "Fase de Planificación" de los Términos deReferencia (TDR), el alcance para el control de fotocopias y escaneo se encuentra incluido en lagestión integral del sistema de control de impresión, el cual abarca todas las funcionalidades de losequipos multifunción administrados. Para el control de fotocopias, el sistema deberá registrar yreportar los volúmenes por equipo, usuario, departamento o unidad, siguiendo los mismosparámetros establecidos para las impresiones. En cuanto al escaneo, al tratarse de un proceso digital,su control deberá enfocarse en la gestión de accesos y reportes de uso, asegurando que se cumplanlas políticas definidas por la entidad contratante. El detalle de estas funcionalidades deberá serconfigurado e implementado de manera que se optimice la operación y el monitoreo integral de losequipos.

description: El numeral ?Fase de Planificación? hace referencia a la ?Identificación de las necesidades especificas del sistema de control de impresión.  Cuál sería el alcance para el control de fotocopias y scanneo?

answer: Estimado oferente, gracias por su consulta. En relación al históricomencionado en el numeral "Antecedentes" de los Términos de Referencia (TDR), este incluye losservicios de impresión y fotocopiado, ya que estas funciones generan un volumen físico de páginasque se ha registrado históricamente. Por otro lado, el escaneo, al ser un proceso digital, no ha sidoconsiderado en dicho histórico, aunque forma parte de las funcionalidades de los equiposmultifuncionales administrados. En el presente contrato, se gestionarán integralmente las funcionesde impresión, fotocopiado y escaneo, conforme a los requerimientos establecidos en los TDR y lasespecificaciones técnicas.

description: El numeral ?Antecedentes? hace reseña de los servicios de impresión.  Cuál sería el histórico de los servicios de copiado y scanneado? Información requerida para dimensionar adecuadamente la oferta.

answer: En relación al informe final del servicio, conforme a lo establecido en losTérminos de Referencia (TDR), el contratista deberá entregar reportes detallados sobre eldesempeño y uso de los equipos durante la ejecución del contrato. Esto incluye, entre otros aspectos,el conteo total de páginas impresas por mes y por equipo, generado a través del software demonitoreo y control de impresión proporcionado por el contratista.El software debe cumplir con las siguientes funcionalidades relevantes: 1. Monitoreo y generación de reportes mensuales o en tiempo real, incluyendo el conteo deimpresiones realizadas por cada equipo, discriminando entre impresiones en blanco y negro y acolor.2. Reportes detallados por usuario, equipo, departamento o unidad de negocio, según losrequerimientos del Administrador del Contrato.3. Consolidación de los datos de impresión, asegurando que la información reportada correspondaal contador físico de cada equipo.VER ACTA

description: Buenas tardes, en el informe final del servicio, se debe entregar el conteo total de páginas por mes y por equipo a través del software de control? Gracias

answer: En el requerimiento de técnico de soporte es fundamental que cuenten concertificación técnica en los equipos parte de este proceso emitido por la marca o su representante enEcuador, el título académico de preferencia debe ser Tecnólogo en sistemas, informática, electrónicao electricidad, sin embargo, se admite presentar técnicos certificados con título de bachiller de larepública.

description: Buenas tardes, en técnico de soporte se solicita: Titulación académica comoTecnólogo en sistemas, informática, electrónica o electricidad. pueden aceptar técnicos certificados de la marca que sean mínimo bachilleres? Gracias

answer: El requerimiento de dicho certificado tiene como objetivo garantizar lacalidad, originalidad y compatibilidad de los suministros y repuestos que se utilizarán en los equipospropiedad de CNEL EP, asegurando el cumplimiento de los estándares necesarios para mantener laoperatividad continua y eficiente de estos equipos. Esto es particularmente importante, dado que elobjeto del contrato incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, así como laprovisión de consumibles y repuestos.

description: Entidad, a fin de permitir libre participación, eliminar la emision del Certificado de Fabricando, ya que con eso el Fabricante dispone a quien da dicho certificado y delimita la participacion.

answer: El requerimiento de certificados emitidos por la marca o su representanteen Ecuador está basado en la necesidad de garantizar la calidad, compatibilidad y funcionalidad delos servicios ofrecidos, conforme al alcance y los objetivos establecidos en los Términos deReferencia. Este criterio asegura que los equipos existentes de CNEL EP sean administrados ymantenidos bajo estándares óptimos, evitando riesgos operativos o técnicos.

description: Estimada entidad para que exista la libre participación de los oferentes, solicitamos que se elimine el requerimiento de certificados ya que la marca solo le quiere dar a un solo oferente.

answer: El presente proceso de contratación se centra en la administración ymantenimiento de los equipos de impresión actualmente propiedad de CNEL EP, detallados en losTérminos de Referencia. Por lo tanto, no se contempla el reemplazo de estos equipos por otrosnuevos. El objetivo es asegurar la operatividad continua y eficiente de los equipos existentes a través de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico especializado, suministro derepuestos y consumibles, y monitoreo proactivo.Cualquier propuesta que implique la sustitución de los equipos actuales por nuevos no se ajustaríaal alcance definido en este proceso de contratación

description: Estimada entidad por favor confirmar si los equipos que tiene actualmente CNEL pueden ser reemplazados por equipos nuevos y brindar el servicio

answer: Es importante precisar que este proceso no contempla la provisión denuevos equipos de impresión, sino la administración y gestión de los equipos actualmentedisponibles en la entidad.Los modelos de los equipos que deben ser administrados están detallados en el Término deReferencia (TDR), específicamente en el apartado "Información que dispone la entidad". Asimismo,se encuentra un detalle más específico en el documento denominado Anexo 1, que forma parteintegral de este proceso de contratación.

description: Estimada entidad por favor subir las especificaciones técnicas de los equipos requeridos.

description: CORP CONTRATACIÓN SERVICIO IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y ESCANEO A NIVEL CORPORATIVO GTI

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

MACIAS STAVSETH ROBERTO FRANCISCO

streetAddress: VICTOR EMILIO ESTRADA LAS MONJAS 603 TARQUI

legalName: MACIAS STAVSETH ROBERTO FRANCISCO

CONEXION TOTAL S.A. COTOT

streetAddress: Urdesa Central Av. Las Lomas 330 y Cuarta Peatonal N 330 TARQUI

legalName: CONEXION TOTAL S.A. COTOT

TROYAWURK S.A.

streetAddress: CHIRIBOGA CHIMBORAZO - BOYACA 328 OLMEDO  (SAN ALEJO)

legalName: TROYAWURK S.A.

title: Subasta


description: MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL

description: MEDIDORES DE PARAMETROS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

description: SE ADJUDICA A ROMERO CORREA MANUEL GABRIEL POR CONVENIR A LOS INTERESES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA UN SUC

title: MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, LIQUIDOS O ELECTRICIDAD

title: SIE-CNELEP-2024-244-462114

answer: Señor oferente, se aclara que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo130, numeral 7 del RGLOSNCP, no se requiere la presentación del certificado de distribuidor ovendedor o representante autorizado emitido por el fabricante. Se debe presentar únicamente elcertificado de soporte técnico emitido por el fabricante, con nombre, firma y correo de contactodel emisor, el cual podrá ser verificado por los medios disponibles.

description: ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN, POR FAVOR ACLARAR SI EL CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR O VENDEDOR SE REFIERE AL MISMO CERTIFICADO DE SOPORTE Y SE PRESENTARÍA UN SOLO DOCUMENTO.

answer: Señor oferente, se aclara que para el presente proceso se debe cumplircon la entrega de muestra de todos los bienes solicitados que correspondan a las formas 4S, 9Sy 16S

description: ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN, SE SOLICITA AMABLEMENTE QUE SE ACEPTE SOLO LA ENTREGA DE LAS MUESTRAS DE LOS MEDIDORES 4S Y 16S CON SUS BASES, ESTO DEBIDO AL TIEMPO QUE TOMA IMPORTAR DICHOS EQUIPOS.

answer: Señor oferente, se aclara que se deberá dar cumplimiento a todas lascaracterísticas técnicas solicitadas en los pliegos, para lo cual los oferentes deberán presentarfolletos y/o catálogos de todos los bienes ofertados que demuestren el cumplimiento de cadauna de las características técnicas solicitas/ofertadas, indicando los números de las páginas delos folletos donde se encuentra la información para que pueda ser verificada por la comisióntécnica.

description: Estimados ingenieros, por favor confirmar cómo van a validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas en relación a los catálogos presentados?

answer: Señor oferente se requiere certificado de homologación emitido por laARCOTEL del módulo de comunicación o del medidor, siempre que la homologacióncorresponda a la tecnología de comunicación solicitada en el presente proceso para laconexión, lectura remota y facturación, que es comunicación celular. Se requiere que losoferentes presenten documentos y/o anexos para demostrar cumplimiento de lo indicado,mediante una carta emitida del fabricante certificando que el módulo de comunicación o elmedidor homologado corresponden a los bienes ofertados

description: Estimados ingenieros, según los TDR del proceso se solicita un certificado de homologación del ARCOTEL, por favor su ayuda explicando en mayor detalle este requerimiento y qué documentos se deben presentar en la oferta para cumplir?

answer: Señor oferente se acepta que los medidores con conexión directatengan precisión de 0.5 o mejor, estos son únicamente 2S y 16S.

description: Estimada comisión, por favor confirmar que si es posible ofertar medidores con precisión 0.5 para aquellas formas que tienen conexión directa debido a que en este tipo de conexión no se agrega otro elemento que disminuya la precisión de la medición, cumpliendo con el estándar ANSI C12.20 solicitado en los pliegos.

answer: Señor oferente se debe cumplir lo solicitado, que es presentar loscertificados SAE a nombre del oferente en la etapa de entrega de ofertas.

description: Estimada comisión, se solicita que los Certificados del SAE sean presentados únicamente por el oferente adjudicado.

answer: eñor oferente se debe cumplir lo solicitado, que es presentar lasmuestras en la etapa de entrega de ofertas

description: Estimada comisión, debido a que el tiempo de preparación e importación de muestras con las especificaciones técnicas solicitadas es extenso, requerimos que para el proceso sea aceptado únicamente la documentación técnica para la calificación del mismo.

answer: Señor oferente, se aclara que los medidores dispongan de un métodode medición moderno y preciso, cumpliendo de esta manera el método vectorial. Se requiereque los oferentes presenten documentos y/o anexos para demostrar cumplimiento de loindicado

description: SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN, SE SOLICITA INDICAR QUÉ CAPACIDADES O CARACTERÍSTICAS DE MEDICIÓN DEBEN TENER LOS MEDIDORES, YA SEAN MÉTODOS DE MEDICIÓN ALGEBRAICO, MEDICIÓN VECTORIAL U OTROS, A FIN DE OFERTAR EQUIPOS ACORDE A LO REQUERIDO.

answer: Señor oferente, se aclara que la entidad contratante tieneimplementado el sistema SAP para la gestión comercial, es necesario que los medidoresofertados y la plataforma de comunicación tengan la posibilidad de integrarse a dicho sistema,debido a que el oferente adjudicado deberá brindar soporte técnico para una posibleintegración al sistema SAP durante la ejecución del contrato, sin generar costos adicionales. Serequiere que los oferentes presenten documentos y/o anexos para demostrar cumplimiento delo indicado.

description: ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEBIDO A QUE LA CNEL EP SE ENCUENTRA MIGRANDO A NUEVOS SISTEMAS COMERCIALES COMO SAP, QUEREMOS SABER SI EXISTE ALGUN REQUERIMIENTO RELACIONADO A LAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN Y MEDIDORES OFERTADOS, QUE EL OFERENTE ADJUDICADO DEBA CUMPLIR EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

answer: Señor oferente se debe cumplir lo solicitado, que es presentar los certificados SAE a nombre del oferente en la etapa de entrega de ofertas

description: ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN CONSIDERANDO EL TIEMPO DE TRÁMITE DE LOS CERTIFICADOS SAE, CONFIRMAR QUE PUEDEN SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA QUE SEA ADJUDICADO.

answer: Señor oferente se aclara que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 130, numeral 7 del RGLOSNCP, no se requiere la presentación del certificado de distribuidor o vendedor o representante autorizado emitido por el fabricante

description: ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN, POR FAVOR CONFIRMAR QUE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN SE DEBE O NO SE DEBE PRESENTAR LA CARTA DE DISTRIBUIDOR O VENDEDOR O REPRESENTANTE AUTORIZADO DEBIDO A QUE EN OTROS PROCESOS DE CONTRATACIÓN YA NO ESTÁN SOLICITANDO DICHO REQUISITO.

answer: Señor oferente se debe cumplir lo solicitado, que el medidor tenga la capacidad de enviar información del estado de la conexión y temperatura en intervalos predefinidos de 15 minutos.

description: Estimada Comisión Técnica. De nuestra experiencia en diferentes mercados de Latino-América, el sensor de temperatura del medidor han disparado varias alarmas que no necesariamente son alarmas que comprometen la operación del medidor, por lo cual varias Empresas de Distribución Eléctrica han optado por deshabilitar este sensor y se han enfocado en solicitar eventos de sobrecorriente del medidor que es una alarma que puede comprometer al equipo. En base a lo anterior, solicitamos que el presente requerimiento sea opcional.

answer: Señor oferente se debe cumplir lo solicitado, que los medidores sean compatibles con las plataformas existentes en CNEL EP: CONNEXO NETSENSE, OPENWAY, UNITYSUITE, EZM PLATFORM AMI GLOBAL y ORCA.

description: Estimada Comisión Técnica, de acuerdo a los términos de referencia se solicita compatibilidad con los sistemas: CONNEXO NETSENSE, OPENWAY, UNITYSUITE, EZM PLATAFORM AMI GLOBAL Y ORCA, solicitamos se permita la oferta de equipos de medición junto con plataforma de gestión, sin incrementar el precio de la presente licitación. De esta manera CNEL dará oportunidad de participación a más oferentes, sin tener que dirigir el proceso a una marca específica.

answer: Señor oferente se debe cumplir lo solicitado, que es presentar los certificados SAE a nombre del oferente en la etapa de entrega de ofertas.

description: Estimada comisión técnica, se solicita que los Certificados del SAE sean presentados únicamente por el oferente adjudicado, ya que estos certificados presentan largas demoras en su obtención debido a las crisis energéticas que atraviesa el país actualmente.

answer: Señor oferente se acepta que el certificado de homologación emitido por la ARCOTEL del módulo de comunicación o del medidor, siempre que la homologación corresponda a la tecnología de comunicación solicitada en el presente proceso para la conexión, lectura remota y facturación, que es comunicación celular.

description: Estimada Comisión Técnica. Se solicita su aceptación del Certificado de Homologación emitido por la ARCOTEL para el medidor, ya que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones lo emite especificando la marca y el modelo correspondiente. El certificado para el módulo de comunicación es otorgado por organismos internacionales, el cual se presenta ante la ARCOTEL junto con la marca y modelo del medidor a homologarse en Ecuador.

answer: Señor oferente se debe cumplir lo solicitado, que es presentar el certificado de homologación de la ARCOTEL en la etapa de entrega de ofertas.

description: Estimada Comisión Técnica. Ponemos en su conocimiento que obtener el certificado de homologación de la ARCOTEL toma un tiempo aproximado de 30 a 45 días, por lo que es imposible obtener el certificado para la entrega de la oferta, tomando en cuenta la fecha de publicación del presente proceso. Por esta razón se solicita cordialmente que este documenta sea un requerimiento solo para el oferente adjudicado.

answer: Señor oferente se debe cumplir lo solicitado, que es presentar las muestras en la etapa de entrega de ofertas.

description: Estimada Comisión Técnica. Se solicita que las muestras sean presentadas únicamente por el oferente adjudicado debido a que preparar las muestras de distintas clases de medidores y que cumplan con todas las especificaciones técnicas solicitadas toma un tiempo mínimo de 45 días, por lo que el tiempo de entrega de la oferta es muy corto para tener la muestra solicitada.

description: SUC ADQUISICION DE MEDIDORES ELECTRONICOS kWh, kVArh, kW, MULTITARIFA, TIPO SOCKET CON TARJETA DE TELEMETRIA GC

mainProcurementCategory: goods

ROMERO CORREA MANUEL GABRIEL

region: EL ORO

locality: MACHALA

streetAddress: AMBATO GUAYAQUIL S/N MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ROMERO CORREA MANUEL GABRIEL

STECH S.A.

streetAddress: AV. JUAN TANCA AMRENGO AV. ORRANTIA - CALLE ABEL ROME S/N TARQUI

legalName: STECH S.A.

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JOSE MASCOTE  S/N NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

EASYMETERING S.A.

streetAddress: CEDROS TODOS LOS SANTOS 117 TARQUI

legalName: EASYMETERING S.A.

CMCSERVICES S.A.

streetAddress: AV. TIWINZA AV. FRANCISCO DE ORELLANA  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: CMCSERVICES S.A.

title: Subasta


description: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

description: Por ser el oferente habilitado, que ha cumplido con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos y de conformidad con el resultado de la sesión única de negociación realizada.

title: OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P.

title: SIE-CNELEP-2024-245-462114

description: Debido a que en su oferta técnica constan los certificados del personal técnico del IESSmecanizado de Edgar Alexis Martinez Sarmiento Supervisor Tecnico, CarlosGuillermo Izquierdo Moscoso Auxiliar de Mant. Refrigeración y/o Aire Acondicionadoy/o Electricidad y Christian Fernando Gusque Guerrero Auxiliar de Mant. Refrigeracióny/o Aire Acondicionado y/o Electricidad, que no son posible validar. Se solicita adjuntarlos certificados de historia laboral del IESS Historial de tiempo de trabajo por Empresaconforme consta en el término de referencia, los cuales deberán ser descargados desdela página del IESS incluye el código QR, que permita la validación del documento. Deser el caso que las experiencias correspondan a Contratos Civiles deberán presentar elcontrato y factura conforme a lo indicado en el término de referencia

answer: SE ADJUNTA RESPUESTA A LA CONVALIDACION DE ERRORES EMITIDA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

description: Debido a que en su oferta técnica constan los certificados del personal técnico del IESSmecanizado, que no son posible validar. Se solicita adjuntar los certificados de historialaboral del IESS Historial de tiempo de trabajo por Empresa de todo el personal técnicoSupervisor Tecnico , Auxiliares de Mant. Refrigeración y/o Aire Acondicionado y/oElectricidad, Técnico Eléctrico, conforme consta en el término de referencia, los cualesdeberán ser descargados desde la página del IESS incluye el código QR, que permita lavalidación del documento.

answer: Aclaración 2: En el campo de equipos/ instrumentos y característica se requiere unacamioneta doble cabina 2x4 que se encuentre en buenas condiciones para transportar,grupos operativos, y materiales a fin al servicio y se deberá considerar lo establecido en laResolución No. 111-DIR-2014-ANT, referente a la vida útil del vehículo. Se evaluará ladisponibilidad de los equipos más no la propiedad, para lo cual los oferentes deberánadjuntar cualquier documento mediante el cual acredite la disponibilidad, ya sea:compromiso de compra o alquiler, factura, títulos de propiedad, o declaración juramentada.(De ser aplicable) En caso de vehículos deberán presentar la matrícula y revisión vigente seaque el equipo sea de su propiedad o se ofrezca bajo arriendo.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1: En la sección otros parámetros(s) resuelto por la entidad contratante en elpliego publicado donde se indica:1 PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD AMBIENTAL, Dimensión Nota: Certificado de conformidad vigente y avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE), de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad. Además, el certificado del SAE deberá estar vigente a la presentación de la oferta.Se reemplaza lo siguiente:El mantenimiento adecuado de un aire acondicionado es importante para garantizar su eficiencia y prolongar su vida útil; pero cabe indicar que al realizar el mantenimiento preventivo o correctivo se generan desechos ya sean comunes o peligrosos y si no se gestionan correctamente, se provoca un impacto ambiental significativo al recurso agua, suelo y aire. De acuerdo a lo indicado en la normativa ambiental vigente se establece lo siguiente: Acuerdo Ministerial No. 061 (Revisar Acta de Respuestas)

description: ACLARACION

answer: Favor revisar aclaratoria No. 1

description: Sres. Comisión técnica acepten que  los oferentes puedan presentar solo certificado ambiental ya que no se trata de una entidad hospitalaria que cuentan con áreas como quirófano que se requiere de un plan de manejo de seguridad ambiental , lo cual hace hincapié al trato justo de igualdad y a la concurrencia de oferentes , claramente el proceso de esta direccionando a un proveedor en específico y no mencionar respuestas como cumplir con lo requerido en lo tdr o pliegos.

answer: Favor revisar aclaratoria No. 1

description: SE SOLICITA QUE LO SOLICITADO "PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD AMBIENTAL" SE SOLICITE AL PROVEEDOR ADJUDICADO, SEGÚN LAS LEYES ESTABLECIDAS POR EL SERCOP YA NO SON PARÁMETROS CALIFICABLES.

answer: Favor revisar aclaratoria No. 1

description: el certificado solicitado en el apartado de otors parametros no cumple Artículo 4: ?Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y, participación nacional?, ha investigado y detectado casos puntuales de malas prácticas de contratación pública, como es la catalogación de personas naturales, jurídicas o asociaciones, vinculadas entre sí, sea por relación familiar o accionaria. Esta práctica es considerada como desleal y antiética, que propende a corromper la legalidad y transparencia de la contratación pública. el proceso se encuentra direccionado.

answer: Se puede presentar el certificado ambiental y adjuntar Plan de Buenas Prácticas Ambientales

description: Estimados , se podria presentar un certificado ambiental en cumplimiento a lo solicitado en otros parametros.

answer: En el caso del Supervisor Técnico el perfil mínimo requerido es el que consta en el Término de Referencia, esto es Ingeniero Mecánico o Ingeniero Electromecánico, con licencia en riesgos laborales, por lo que, SI se acepta al Ingeniero eléctrico, con un perfil superior o igual al solicitado, siempre que cumpla con lo solicitado en el TDR y pliego publicado, referente a la experiencia requerida, es decir mínimo de 2 años en mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado.Para el Técnico Eléctrico el perfil mínimo requeridos son los que constan en el Término deReferencia, esto es tecnólogo en refrigeración; SI se acepta técnicos eléctricos y/o tecnólogoen electricidad, con un perfil superior o igual al solicitado; siempre y cuando cumpla con laexperiencia requerida, es decir mínimo de 2 años en mantenimiento preventivo y correctivode aire acondicionado.

description: - Saludos estimada entidad, se puede agregar como supervisor técnico a un ingeniero eléctrico con experiencia en Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados? - Y en lugar de un tecnologo en refrigeración, se puede aceptar un ingeniero electrónico con experiencia en Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados?

answer: En el caso del Supervisor Técnico el perfil mínimo requerido es el que consta en el Término de Referencia, esto es Ingeniero Mecánico o Ingeniero Electromecánico, con licencia en riesgos laborales, por lo que, SI se acepta al Ingeniero eléctrico, con un perfil superior o igual al solicitado, siempre que cumpla con lo solicitado en el TDR y pliego publicado, referente a la experiencia requerida, es decir mínimo de 2 años en mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado. Para los auxiliares en mantenimiento de refrigeración y/o aires acondicionados y/oelectricidad el perfil mínimo requeridos son los que constan en los Términos de Referencia,esto es Bachiller Técnico, sin embargo, SI se aceptará bachilleres en climatización oelectromecánica, siempre que cumpla con la experiencia requerida, es decir mínimo de 2años en proyectos de climatización, eléctrica y electrónica.Para el Técnico Eléctrico el perfil mínimo requeridos son los que constan en el Término deReferencia,

description: Estimada Entidad, en el caso del personal técnico: Supervisor se puede presentar Ing. eléctrico ?, para los auxiliares se puede presentar bachilleres en climatización o electromecánica? y para el técnico eléctrico un tecnólogo en electricidad , claramente los cuales cuentan con la experiencia y conocimiento en equipos de climatización y refrigeración.

answer: El perfil mínimo requerido para el TÉCNICO ELÉCTRICO, está referido en el Término de Referencia, esto es, tecnólogo en refrigeración, por lo que, al tener afinidad, SI se acepta el tecnólogo en electricidad; siempre y cuando cumpla con la experiencia requerida, es decir mínimo de 2 años en mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado.

description: Estimados miembros de la Comisión Técnica,Dentro del personal mínimo solicitan un 1 TÉCNICOS ELÉCTRICOS, sin embargo en la titulación académica piden TEGNOLOGO EN REFRIGERACION. Por lo antes expuesto y considerando la función y actividades de responsabilidad pregunto: se aceptaría TEGNOLOGO EN ELECTRICIDAD O TECNOLOGO ELÉCTRICO?. Además considerando que el INGENIERO ELÉCTRICO tiene más nivel académico y podría cubrir tranquilamente estas funciones, pregunto: se aceptaría INGENIERO ELÉCTRICO?

answer: En la experiencia solicitada para el personal Técnico Eléctrico deberán acreditar experiencia mínima de 2 años en mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados, por tanto, si se aceptará experiencia en instalación de equipos Split, pero se aclara que este proceso es de mantenimiento preventivo correctivo mas no de adquisición o reemplazo de equipos de climatización

description: Mantenimientopreventivo ycorrectivo de airesacondicionados, SE PUEDE COLOCAR COMO EXPERIENCIA PARA EL PERSONAL TECNICO LA INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION SPLIT YA QUE CONSTA DE REALIZAR EL CAMBIO DE EQUIPOS VIEJOS POR NUEVOS, CONFIRMEN LA RESPUESTA

answer: Favor revisar aclaración No. 1.

description: A QUE SE REFIERE PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD AMBIENTAL Nota: Certificado de conformidad vigente yavalado por el Servicio de AcreditaciónEcuatoriana SAE, de acuerdo a loseñalado en el Art. 31 de la Ley del SistemaEcuatoriano de la calidad. Además, elcertificado del SAE deberá estar vigente ala presentación de la oferta.ESTA AMARRADO ESTE PROCESO

answer: El perfil mínimo requerido para el TÉCNICO ELÉCTRICO, está referido en el Término de Referencia, por lo que, al tener afinidad, SI se acepta el tecnólogo en electricidad; siempre y cuando cumpla con la experiencia requerida, es decir mínimo de 2 años en mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado.

description: EL TECNOLOGO PUEDE SER TAMBIEM UN TNLGO EN ELECTRICIDAD

description: MLG Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados 2024 - 2025 GAF

CONSTRUCTORA MAHEGO S.A.S.

streetAddress: Barrio: VILLAFLORA Calle: AV DECIMA DIAGONAL A TIENDA MARISOL S/N LA PROVIDENCIA

legalName: CONSTRUCTORA MAHEGO S.A.S.

REYES VEGA LEON WILLIAM

streetAddress: AV LOS CHIRIJOS MANABI S/N MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: REYES VEGA LEON WILLIAM

VASQUEZ MONTOYA ANTONIO JOSUE

streetAddress: PRIMERA Ñ ROSA BORJA ICAZA 0 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: VASQUEZ MONTOYA ANTONIO JOSUE

title: Subasta