title: OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)

description: SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA PARA LA ILUMINACION PUBLICA

description: SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA PARA LA ILUMINACION PUBLICA

description: LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

title: SIE-CNELEP-2025-098-462114

answer: Se aclara el plazo de ejecución en los términos de referencia en la página 1 - Plazo de Ejecución (en días calendarios) 90 días - La ejecución del contrato inicia desde: el pazo inicia a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.

description: ACLARACION

answer: Se aclara que, para los certificados ISO 9001 y 14001, no se requiere validación por parte del SAE, conforme a lo establecido en la Revisión 5 de las Especificaciones Técnicas del MEM.

description: ACLARACION

answer: INFORME DE NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN y Anexo: Requerimientos de CNEL EP Unidad de Guayaquil: Punto 12.2.3  Para vías M3, cada característica de vía (Unilateral, Parterre Central, Bilateral Enfrentada) deberá ser realizada con la misma matriz reportada en el numeral 12.1.1.1, así mismo el brazo será el de la máxima inclinación resultante de las simulaciones, ajustable con el acople de inclinación de la luminaria. Para vías M2, cada característica de vía (Unilateral, Parterre Central, Bilateral Alternada) deberá ser realizada con la misma matriz reportada en el numeral 12.1.1.1, así mismo el brazo será el de la máxima inclinación resultante de las simulaciones, ajustable con el acople de inclinación de la luminaria. Las luminarias requeridas no incluyen brazo como parte del objeto de contratación.

description: ACLARACION

answer: Los valores establecidos de potencias hacen referencia al valor máximo, tal como establece el item 3.9 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEN - se encuentra dentro del documento 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed.

description: Estimados, aclarar si se podrán ofertar luminarias de diferentes potencias para cada característica de vía, siempre y cuando se presente la documentación y muestra correspondiente de acuerdo con el modelo ofertado.

answer: Las luminarias requeridas no incluyen brazo como parte del objeto de contratación.

description: Buenas tardes, en el Anexo: Requerimientos de CNEL EP Unidad de Guayaquil, en el numeral 12.2.3 hace referencia sobre el brazo a ofertar, entendemos que el presente proceso no contempla la adquisición de brazos por lo que solicitamos que se aclare el numeral 12.2.3 del anexo antes mencionado.

answer: Los valores establecidos de potencias hacen referencia al valor máximo, tal como establece el ítem 3.9 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM, se encuentra dentro del documento 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: Estimados con el objetivo de ampliar el número de oferentes participantes solicitamos que para el rubro no. 1 se acepten Luminarias para Alumbrado Público LED hasta 100W ya que esta potencia se comercializa comúnmente en el mercado ecuatoriano.

answer: se aclara que, para los certificados ISO 9001 y 14001, no se requiere validación por parte del SAE, conforme a lo establecido en la Revisión 5 de las Especificaciones Técnicas del MEM - 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: Hace parte de la pregunta N60El certificado de sistemas de gestión ISO 14001:2015, no constituye un certificado de conformidad de producto. Finalmente manifestamos que, el SAE desconoce la existencia de Reglamentación Técnica establecida para ? por lo indicado se sugiere realizar la consulta respectiva a la autoridad competente. Por tanto, se solicita a la entidad contratante, validar lo señalado en el punto 12.4.7 de la revisión 5 y eliminar el certificado SAE requerido, es más ninguna empresa eléctrica del país, solicita certificado SAE para este tipo de documentos, situación que puede ser validada en cualquier concurso llevado a cabo en este o el año anterior, ya que la información es pública en la página del SERCOP.

answer: se aclara que, para los certificados ISO 9001 y 14001, no se requiere validación por parte del SAE, conforme a lo establecido en la Revisión 5 de las Especificaciones Técnicas del MEM - 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: Estimados señores, se solicita omitir el requerimiento establecido en el ítem 12.4.7 del Anexo de Requerimientos, en el cual se indica que los certificados ISO deben estar avalados por el SAE, esto, en razón de que la revisión 5 para luminarias led emitida por el Ministerio de Energía y Minas, no establece que dichos certificados deban contar con acreditación por parte del SAE incluso el mismo Servicio de Acreditación Ecuatoriano señala lo siguiente en el apartado de observaciones cuando se han presentado este tipo de documentos para validación: El certificado ISO 9001:2015, es un certificado de Sistemas de Gestión de Calidad, no constituye un certificado de conformidad de producto. Finalmente manifestamos que, el SAE desconoce la existencia de Reglamentación Técnica establecida para? por lo indicado se sugiere realizar la consulta respectiva a la autoridad competente.

answer: se aclara que, para los certificados ISO 9001 y 14001, no se requiere validación por parte del SAE, conforme a lo establecido en la Revisión 5 de las Especificaciones Técnicas del MEM.

description: Estimada Entidad Contratante se solicita omitir el requerimiento indicado en el ítem 12.4.7 del Anexo de Requerimientos, que exige que los certificados ISO estén avalados por el SAE, ya que dicha condición no consta en la Revisión 5 del Ministerio de Energía y Minas MEM para luminarias LED. Cabe señalar que el SAE ha manifestado expresamente que los certificados ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015 corresponden a sistemas de gestión y no constituyen certificados de conformidad de producto, ni se encuentran sujetos a reglamentación técnica vigente. Asimismo, no existe disposición normativa que obligue a la acreditación SAE para este tipo de certificados, y ninguna empresa eléctrica del país ha requerido dicha validación en procesos similares, conforme consta en la plataforma del SERCOP. Por lo expuesto, se solicita eliminar este requerimiento a fin de asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y libre concurrencia establecidos en LOSNCP.

answer: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM, dentro del documento 2025-04-06-espedificaciones_técnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: Estimada Entidad Contratante, se solicita ratificar que la evaluación de las ofertas deberá regirse exclusivamente por lo establecido en la Revisión 5 del Pliego proporcionado por el Ministerio de Energía y Minas MEM, evitando así la inclusión de requerimientos o detalles técnicos no justificados que no constan en dicho documento. Lo anterior, con el fin de garantizar los principios de objetividad, transparencia y libre participación de los oferentes, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP.

answer: Para el caso de las etiquetas tanto en formato como en material deberán cumplir lo establecido en el numeral 9 y nota 16 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEN, estas serán exigidas al oferente adjudicado.

description: Estimada Entidad Contratante se solicita ratificar que las luminarias presentadas como muestras no deberán incluir etiquetas, considerando que las mismas no interfieren con el funcionamiento, evaluación técnica ni operatividad del producto y que las etiquetas deberán ser presentadas únicamente por el oferente adjudicado, conforme a lo establecido para la etapa contractual.

answer: Las luminarias requeridos no son con brazo.

description: Estimada Entidad Contratante, se solicita ratificar que las luminarias requeridas no deben incluir brazo, ya que dicho componente se encuentra catalogado electrónicamente.

answer: Los datos se encuentra en el Anexo: Requerimientos de CNEL EP Unidad de Guayaquil 10.5 Acometida de alimentación para la luminaria: acometida con cable de cobre aislado 2x14 AWG, 600V de 2.5m para luminarias de vías tipo M3 y acometida con cable de cobre aislado 2x14 AWG, 600V de 3.5m para luminarias de vías tipo M2.

description: Señores, se solicita confirmar si las luminarias requieren acometida, de ser el caso, favor indicar tipo de conductor y medidas solicitadas.

answer: Se indica el plazo de ejecución es de 90 días máximos, en función de los intereses institucionales y la planificación operativa del área de Alumbrado Público, conforme al artículo 22 del Reglamento a la LOSNCP.

description: Estimados señores, se solicita ampliar el tiempo de entrega a 90 días por ser productos de importación, ya que el tiempo de entrega establecido asume un presunto direccionamiento hacia algún proveedor en particular que tuvo información privilegiada y pudo ya hacer stock del producto con antelación, lo cual afecta la libre participación de oferentes en el mercado.

answer: El artículo 258 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública, señala los requisitos para la celebración de los contratos previo a la firma del contrato, entre ellos: ?1. Las garantías en los casos que correspondan? y el articulo 260 ibidem señala se rendirán las garantías correspondientes previo a la firma del contrato, en consecuencia, lo solicitado tanto en el TDR como en el pliego del proceso se encuentran en apego a la normativa que regula la contratación pública.

description: Es legalmente exigible condicionar el anticipo a la presentación simultánea de garantías de cumplimiento y técnica, además de la del anticipo? No constituye esto una interpretación restrictiva del artículo 75 de la LOSNCP?

answer: Tanto en el Término de Referencia como en el pliego, en la sección obligaciones adicionales del contratista, únicamente al oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, se ha solicitado que presente la imagen de la ubicación de Google Maps de las direcciones de las compañías o consorcios participantes, a fin de que previa a la suscripción del contrato, se realicen las debidas diligencias y gestionar con el Socio de Negocio, la firma de los documentos que son requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno.

description: Se exige como requisito entregar una imagen de ubicación en Google Maps de la empresa oferente o consorcio. Cuál es el fundamento legal para exigir una imagen de Google Maps como documento habilitante en la contratación pública? No contraviene el principio de no discriminación y de no establecer barreras no justificadas?

answer: El artículo 40.2 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional Contratación Pública, numeral 9, señala las Normas de cumplimiento para proveedores del Estado: ?9. Si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá contar con el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en dicha frase?, concordante con el artículo 115.2 de la Normativa Secundaria, donde señala que únicamente cuando el contratista realice una actividad sujeta a reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, las entidades contratantes, en la fase de ejecución contractual, exigirán la presentación del certificado de cumplimiento o su equivalente emitido por la UAFE, mismo que está solicitado dentro del Término de Referencia y pliego del proceso en la etapa de ejecución del contrato

description: El TDR exige el certificado UAFE solo en la fase de ejecución, pero el artículo 115.2 del Reglamento indica que debe exigirse al momento de firmar el contrato si el contratista está en actividad sujeta a reporte. Por qué no se exige el certificado UAFE como condición previa a la firma del contrato, conforme al principio de legalidad y lo dispuesto en el artículo 115.2 del Reglamento General?

answer: Conforme a la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2025-0151 Toda disposición relacionada a las compras públicas sostenibles entrarán en vigencia a partir del 03 de julio de 2025; por lo que, para este proceso no aplica debido a que aún no entra en vigencia la aplicación de compras sostenibles

description: La contratación ha considerado la obligatoriedad progresiva del uso de criterios de sostenibilidad establecida por el SERCOP en la Resolución Nro. RE-SERCOP-2023-0135 y la Guía de Compras Sostenibles 2025? De no incluirlos, puede ser objeto de observación o nulidad parcial?

answer: Se requiere driver con protocolo abierto compatible con CMS. No se aceptan interfaces propietarias, según numeral 6.14 del Anexo: Requerimientos de CNEL EP Unidad de Guayaquil en el documento con el nombre 2025-04-16__caracteristicas-tecnicas-requerimeintos_adicionales-signed-signed-signed

description: Las luminarias deberán incluir driver con protocolo abierto para integración con sistemas de gestión centralizada CMS futuro? Se aceptarán drivers cerrados con interfaces propietarias?

answer: En el documento con el nombre 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed se indica en las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM.

description: El adjudicatario deberá contar con un centro de servicio técnico dentro del país para responder ante fallos cubiertos por la garantía? Cuál será el tiempo máximo de respuesta?

answer: Los resultados fotométricos obtenidos de la simulación serán evaluados según la clase de iluminación y corresponderán a lo indicado en la Regulación ARCERNNR 006/20 o vigente. Acorde lo establecido en el item 12.2.2 de las especificaciones técnicas de la Revisión 5 del MEN, que se encuentra en el documento 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: En las simulaciones fotométricas requeridas, existe un margen de tolerancia permitido respecto a los valores nominales de luminancia, uniformidad o deslumbramiento p. ej., 5%? Se aceptarán luminarias que cumplan con estos parámetros en condiciones de laboratorio, pero no en condiciones reales de vía?

answer: Las luminarias ofertadas deben cumplir con las normas establecidas en las especificaciones técnicas de la Revisión 5 del MEM., que se encuentra en el documento 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: Se requerirá que las luminarias ofertadas cuenten con compatibilidad comprobada con sistemas eléctricos de red local frecuencia, variación de voltaje, armónicos mediante pruebas IEC 61000-3-2 y 61000-4-5 para inmunidad y compatibilidad electromagnética?

answer: Fotocontrol del tipo Fail On, acometida con cable de cobre aislado 2x14 AWG, 600V de 2.5m para luminarias de vías tipo M3 y acometida con cable de cobre aislado 2x14 AWG, 600V de 3.5m para luminarias de vías tipo M2. Marcación acorde lo establecido en el item 9 de las especificaciones técnicas de la Revisión 5 del MEM

description: Estimada comisión técnica, confirmar el tipo de fotocélula que debe estar en la muestra de luminaria, tipo de acometida y confirmar si debe implementarse marcación interna y externa.

answer: Se indica el plazo de ejecución es de 90 días máximos, en función de los intereses institucionales y la planificación operativa del área de Alumbrado Público, conforme al artículo 22 del Reglamento a la LOSNCP.

description: ?Estimados Miembros de la Comisión técnica, su gentil ayuda se pueda considerar un tiempo mínimo de entrega de 90 días por favor.

answer: Los datos y configuraciones para la simulación se encuentran en el Anexo: Requerimientos de CNEL EP Unidad de Guayaquil - 2025-04-16__caracteristicas-tecnicas-requerimeintos_adicionales-signed-signed-signed 12.2.1 Para la simulación lumínica las EDs proporcionarán la clase de iluminación y las características de la vía: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimada Comisión Técnica, respecto a los perfiles de vía: deben éstos cumplir con la misma luminaria potencia, flujo, fotometría. Porque al ser luminarias para recambio, como van a gestionar el despacho de luminarias de diferente características para los diversos tipos de vías que tiene la Unidad de negocio y su repercusión en el cumplimiento posterior de la normativa?

answer: Conforme a la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2025-0151 Toda disposición relacionada a las compras públicas sostenibles entrarán en vigencia a partir del 03 de julio de 2025; por lo que, para este proceso no aplica debido a que aún no entra en vigencia la aplicación de compras sostenibles

description: En el marco de las nuevas disposiciones del SERCOP sobre compras sostenibles, la comisión de recepción incluirá un responsable o delegado de sostenibilidad institucional para verificar cumplimiento ambiental o social?

answer: Conforme a la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2025-0151 Toda disposición relacionada a las compras públicas sostenibles entrarán en vigencia a partir del 03 de julio de 2025; por lo que, para este proceso no aplica debido a que aún no entra en vigencia la aplicación de compras sostenibles

description: Con la próxima entrada en vigencia de la Aplicación para Compras Públicas Sostenibles, hay una sección respecto a lo siguiente: La comisión realizará pruebas de funcionamiento encendido, regulación, respuesta de fotocelda, etc. como parte del proceso de recepción? En qué condiciones técnicas se realizarán estas pruebas?

answer: Conforme a la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2025-0151 Toda disposición relacionada a las compras públicas sostenibles entrarán en vigencia a partir del 03 de julio de 2025; por lo que, para este proceso no aplica debido a que aún no entra en vigencia la aplicación de compras sostenibles.

description: Con la próxima entrada en vigencia de la Aplicación para Compras Públicas Sostenibles, hay unasección respecto a lo siguiente, en el que incluso de deriva la recepción a otras áreas: Se validarán durante la recepción los certificados exigidos en el TDR conformidad RTE INEN 069, certificados SAE, ISO 9001/14001, pruebas de laboratorio con criterios técnicos definidos? Qué formato y evidencia se aceptará como válido?

answer: Conforme a la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2025-0151 Toda disposición relacionada a las compras públicas sostenibles entrarán en vigencia a partir del 03 de julio de 2025; por lo que, para este proceso no aplica debido a que aún no entra en vigencia la aplicación de compras sostenibles.

description: Con la próxima entrada en vigencia de la Aplicación para Compras Públicas Sostenibles, hay una sección respecto a lo siguiente: Cuál será la composición de la comisión de recepción de los bienes? Incluirá perfiles técnicos especializados en luminotecnia, normativas RTE INEN y control de calidad, además del Administrador del contrato?

answer: Las luminarias ofertadas deben cumplir con las normas establecidas en las especificaciones técnicas de la Revisión 5 del MEM, que se encuentra en el documento 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: No se menciona si las luminarias deben cumplir normas complementarias como IEC 62471 fotobiología o IEC 61000 compatibilidad electromagnética. Favor su aclaración ya que otras entidades si lo están solicitando.

answer: Conforme a la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2025-0151 Toda disposición relacionada a las compras públicas sostenibles entrarán en vigencia a partir del 03 de julio de 2025; por lo que, para este proceso no aplica debido a que aún no entra en vigencia la aplicación de compras sostenibles

description: CNEL EP posee una política de sostenibilidad institucional formalizada, y este proceso de adquisición está alineado con ella? El oferente debe adherirse a dicha política?

answer: Conforme a la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2025-0151 Toda disposición relacionada a las compras públicas sostenibles entrarán en vigencia a partir del 03 de julio de 2025; por lo que, para este proceso no aplica debido a que aún no entra en vigencia la aplicación de compras sostenibles

description: Se implementará un sistema de seguimiento post-entrega que verifique el cumplimiento de compromisos sostenibles uso eficiente, capacitación, disposición de residuos? Quién será responsable de esa evaluación?

answer: Conforme a la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2025-0151 Toda disposición relacionada a las compras públicas sostenibles entrarán en vigencia a partir del 03 de julio de 2025; por lo que, para este proceso no aplica debido a que aún no entra en vigencia la aplicación de compras sostenibles

description: Considerando que la Guía de Aplicación de Criterios de Sostenibilidad emitida por el SERCOP entra en vigencia a partir del 3 de junio de 2025, se aplicará esta normativa a este proceso específico o queda exento por su fecha de publicación?

answer: Conforme a la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2025-0151 Toda disposición relacionada a las compras públicas sostenibles entrarán en vigencia a partir del 03 de julio de 2025; por lo que, para este proceso no aplica debido a que aún no entra en vigencia la aplicación de compras sostenibles

description: Se requerirá que el oferente declare el impacto ambiental de la luminaria durante su ciclo de vida fabricación, uso, disposición final conforme a guías o metodologías reconocidas internacionalmente como la norma ISO 14044?

answer: Conforme a la RESOLUCIÓN Nro. R.E-SERCOP-2025-0151 Toda disposición relacionada a las compras públicas sostenibles entrarán en vigencia a partir del 03 de julio de 2025; por lo que, para este proceso no aplica debido a que aún no entra en vigencia la aplicación de compras sostenibles

description: Con la próxima entrada en vigencia de la Aplicación para Compras Públicas Sostenibles, Se aplicarán criterios de sostenibilidad ambiental en la evaluación de las ofertas, como el uso de materiales reciclables, eficiencia energética lm/W, o certificaciones de bajo impacto ambiental del ciclo de vida del producto p. ej. ISO 14040, Declaración Ambiental de Producto?

answer: Tal como se establece en el item 13.3 de las especificaciones técnicas de la revisión 5 del MEM, el certificado de distribuidor debe ser emitido por el fabricante o representante legal de la marca.

description: Se exige un certificado del fabricante o representante legal, pero el anexo aclara que el distribuidor autorizado no es representante legal. Esto genera confusión sobre quién debe firmar y emitir ese documento.El certificado de distribuidor autorizado debe ser emitido únicamente por el fabricante o también se aceptan cartas firmadas por representantes regionales o mayoristas con poder legal del fabricante?

answer: Tal como se establece en el item 12.1.1.1, La información digital debe ser en archivo estándar extensión IES en formato para transferencia electrónica de datos de información fotométrica relacionada.

description: Qué formato de archivo es obligatorio para la simulación fotométrica ejecutable .IES, .LDT, etc. y qué datos debe incluir? Se exige validación de laboratorio o basta la simulación del oferente?

answer: El artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que en los procedimientos a los que se refiere esta Ley los oferentes inscritos en el RUP, sean personas naturales o jurídicas, podrán presentar sus ofertas individualmente, asociadas, o con compromiso de asociación o consorcio.

description: Se puede establecer un consorcio entre una persona natural y una jurídica?

answer: No se aplica vigencia tecnología para este proceso de contratación conforme art. 76 de la normativa secundaria el principio de vigencia tecnológica implica la obligación de que la adquisición y arrendamiento de los siguientes bienes tecnológicos: equipos informáticos, equipos de impresión, equipos médicos y vehículos con uso de tecnología, así como la prestación de servicios en los que se contempla el uso de dichos bienes; por lo tanto no aplica vigencia tecnológica para estos bienes.

description: El TDR indica que no aplica vigencia tecnológica NO está marcada. Favor su aclaración.

answer: La Garantía Técnica del proveedor requerida para toda la luminaria es de 10 años desde la entrega recepción. El producto a reponer dentro de este tiempo deberá ser el mismo o uno equivalente o superior.

description: La reposición de luminarias o componentes durante los 10 años de garantía debe mantenerse con especificaciones idénticas a las entregadas, o se permitirá el uso de modelos equivalentes siempre que cumplan con la normativa vigente?

answer: Los datos y configuraciones para la simulación se encuentran en el Anexo: Requerimientos de CNEL EP Unidad de Guayaquil: 12.2.1 Para la simulación lumínica las EDs proporcionarán la clase de iluminación y las características de la vía: - REVISAR ACTA ADJUNTA

description: Puede la entidad contratante confirmar el número exacto de configuraciones de luminarias requeridas según el tipo de vía y disposición M2 y M3 unilateral, bilateral enfrentada, parterre central, bilateral alternada? Cada combinación mencionada en el anexo técnico constituye un ítem o modelo independiente a ofertar, con simulación fotométrica y brazo específico por separado? Existe algún requerimiento adicional para otras clases de iluminación o tipos de vías no detallados explícitamente?

answer: Para el caso de las muestras, se requiere la presentación de al menos 1 de cualquiera de las potencias requeridas, esto con la finalidad de evaluar el cumplimiento de características constructivas sean acorde lo solicitado y ofertado, en concordancia con el item 13.1 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM., en el documento con el nombre 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: Cuál es el protocolo establecido para la evaluación técnica de las muestras físicas requeridas? Específicamente, se contempla la verificación de cumplimiento dimensional, análisis de construcción mecánica, prueba funcional, o validación fotométrica mediante laboratorio acreditado? Qué entidad o comisión técnica será responsable de esta evaluación y cuál será su metodología?

answer: La simulación fotométrica debe cumplir lo establecido en los ítems 12.2.1, 12.2.2 y 12.2.3 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM., en el documento con el nombre 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: En el desarrollo de las simulaciones fotométricas exigidas por la regulación ARCERNNR 007/23, se deberá incluir en el modelo digital archivo ejecutable la luminaria junto con el brazo de soporte y su acople de inclinación ajustable, considerando la interacción geométrica en los resultados fotométricos? O la simulación debe considerar únicamente la luminaria como fuente emisora, asumiendo condiciones ideales de montaje?

answer: Para el caso de las muestras, se requiere la presentación de al menos 1 de cualquiera de las potencias requeridas, esto con la finalidad de evaluar el cumplimiento de características constructivas sean acorde lo solicitado y ofertado, en concordancia con el item 13.1 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM, , en el documento con el nombre 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: Cómo se evalúa la muestra física? Será evaluada técnica y fotométricamente? Por quién?

answer: Revisar el en el documento con el nombre 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed.

description: Se requiere documentación de trazabilidad de origen de los componentes chip LED, driver, carcasa?

answer: Los oferentes deben cumplir con las normas acorde lo establecido en las especificaciones técnicas de la Revisión 5 del MEM, en el documento con el nombre 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: Confirmar si las normas descritas en las Especificaciones deben ser versiones vigentes.

answer: Dentro del reporte de prueba se detallan los elementos que componen la luminaria, estos deben ser los mismos ofertados.

description: Confirmar que se verificará que los componentes de la luminaria ofertados Driver, LED, SPD, Base Nema y Shorting Cap están validados en el Anexo 1 del reporte de pruebas según IEC60598, considerando que estos componentes son los validados para obtener el certificado de la luminaria. Si el componente ofertado no está en esta lista, dicho producto luminaria ofertado no está certificado.

answer: Las pruebas deben realizarse acorde lo establecidos en la normativa IEC 60598, en concordancia con lo establecido en la NOTA 10 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM, en el documento con el nombre 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: Confirmar que se verificará la temperatura del driver en el Anexo 2 del Reporte de Pruebas de la Luminaria según IEC60598 y la curva del tiempo de vida del driver en la hoja técnica del mismo para corroborar que se cumple con el numeral 6.13 de las Especificaciones y las UPV5.

answer: Las pruebas deben realizarse acorde lo establecidos en las normativas requeridas en cada ítem, en concordancia con lo establecido en la NOTA 10 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM, en el documento con el nombre 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: Confirmar si las pruebas de seguridad eléctrica, desempeño térmico y vida útil de la luminaria deben realizarse como mínimo a la temperatura más crítica establecida en el numeral 2.2.3 40C de las Especificaciones Técnicas UPrev5, conforme a lo indicado en el numeral 3.13 de la misma revisión.

answer: De acuerdo con el item 12.2.3 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM, en el documento con el nombre 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed, se debe presentar el Archivo ejecutable de la simulación fotométrica realizada con un software libre que cumpla con la metodología de cálculo estipulado en la norma CIE 140 vigente. La simulación debe hacerse con la matriz reportada en el numeral 12.1.1.1.

description: Confirmar si se exigirá que el software de simulación lumínica utilizado en la propuesta cumpla con la CIE 140 y con los lineamientos de la ARCERNNR 007/23, incluyendo la evaluación de parámetros como SR y TI calculados sobre una malla distinta a la de luminancia o iluminancia, según el método descrito en dichas normas.

answer: Las ofertas presentadas deben cumplir con lo establecido en la NOTA 20 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM que se encuentra en el documento con el nombre 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: Estimada Comisión: solicitamos se respete la NOTA 20 de las Fichas Homologadas revisión 5 para Luminarias LED, es decir, que la verificación de la conformidad será de acuerdo al numeral 9 del RTE 069 1R.

answer: Las luminarias solicitadas no requieren brazo.

description: Estimados Sres. de ser el caso que requieran la entrega de brazos acero galvanizado me permito poner en su conocimiento que este producto forma parte del CATALOGO ELECTRONICO HERRAJES por tal motivo y según normativa se los debe adquirir por dicha herramienta. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes. - Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.

answer: Las luminarias solicitadas no requieren brazo.

description: Estimada entidad por favor confirmar si el proceso debe incluir brazos:LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICAArt. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes.- Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido nose encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisiciónde bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.

answer: Los valores establecidos de potencias hacen referencia al valor máximo, tal como establece el ítem 3.9 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEN, en el documento 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: Favor indicar si las potencias solicitadas deben considerarse como valores fijos al tratarse de un reemplazo de luminarias, o si se permite ofertar otras potencias que cumplan con los requisitos técnicos establecidos.

answer: Se dará cumplimiento a lo establecido en las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM, en el documento 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed

description: agradeceré confirmar si se verificará que los reportes del fotocontrol y de la base del fotocontrol estén emitidos conforme a las normas vigentes: ANSI C136.10-2023 numeral 12.3.5 y ANSI C136.41-2021 numeral 12.3.6, respectivamente.

answer: A partir del enero del 2023 se deberá incluir en la oferta del proveedor el reporte de ensayo matriz de intensidades luminosas y flujo luminoso por cada potencia ofertada, emitido por un laboratorio acreditado a nivel nacional.

description: Favor confirmar si es obligatorio presentar reportes fotométricos emitidos por un laboratorio acreditado a nivel nacional, tal como se menciona en la Nota 1, y si se requiere un reporte por cada potencia ofertada.

answer: A partir del enero del 2023 se deberá incluir en la oferta del proveedor el reporte de ensayo matriz de intensidades luminosas y flujo luminoso por cada potencia ofertada, emitido por un laboratorio acreditado a nivel nacional.

description: De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas, en la Revisión 5 de las Especificaciones Técnicas para luminarias y el Oficio MEM-VEER-2023-0212-OF con validez hasta el 31 de diciembre de 2023, solicitamos confirmar si debe incluirse en la oferta el reporte de ensayo matriz de intensidades luminosas y flujo luminoso por cada potencia ofertada, emitido por un laboratorio acreditado a nivel nacional.

answer: Para el caso de las etiquetas tanto en formato como en material deberán cumplir lo establecido en el numeral 9 y nota 16 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM, estas serán exigidas al oferente adjudicado.

description: Estimada Entidad Contratante, solicitamos que, en caso de requerirse etiquetas para las luminarias, estas se soliciten únicamente al oferente adjudicado, considerando que no afectan el funcionamiento del producto y evitarían reprocesos innecesarios en esta etapa.

answer: Se requiere Fail On., como lo establece en el documento con el nombra 2025-04-16__caracteristicas-tecnicas-requerimeintos_adicionales-signed-signed-signed., en el numeral 8.5

description: Favor indicar si el funcionamiento del fotocontrol requerido debe ser Fail ON o Fail OFF.

answer: Los datos para la simulación se encuentran en el documento 2025-04-16__caracteristicas-tecnicas-requerimeintos_adicionales-signed-signed-signed., Anexo: Requerimientos de CNEL EP Unidad de Guayaquil: 12.2.1 Para la simulación lumínica las EDs proporcionarán la clase de iluminación y las características de la vía: REVISAR ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimada Comisión Técnica, considerando que se requiere realizar simulaciones conforme a la Revisión 5 del MEM, solicitamos los datos de vía necesarios: altura de montaje, interdistancia entre postes, longitud del brazo, disposición de los postes, entre otros o indicar is se trata de un recambio de luminarias

answer: Los datos se encuentras en el documento 2025-04-16__caracteristicas-tecnicas-requerimeintos_adicionales-signed-signed-signed Anexo: Requerimientos de CNEL EP Unidad de Guayaquil en el numeral 10.5 Acometida de alimentación para la luminaria: acometida con cable de cobre aislado 2x14 AWG, 600V de 2.5m para luminarias de vías tipo M3 y acometida con cable de cobre aislado 2x14 AWG, 600V de 3.5m para luminarias de vías tipo M2.

description: Estimada Comisión Técnica, favor confirmar cuál debe ser el largo del cable de conexión incluido con la luminaria.

answer: Los datos se encuentras en el documento 2025-04-16__caracteristicas-tecnicas-requerimeintos_adicionales-signed-signed-signed Anexo: Requerimientos de CNEL EP Unidad de Guayaquil en el numeral 10.5 Acometida de alimentación para la luminaria: acometida con cable de cobre aislado 2x14 AWG, 600V de 2.5m para luminarias de vías tipo M3 y acometida con cable de cobre aislado 2x14 AWG, 600V de 3.5m para luminarias de vías tipo M2.

description: Estimada Comisión Técnica, favor indicar si las luminarias ofertadas deben contar con acometida en caso afirmativo, especificar la longitud y tipo requerido.

answer: Para el caso de las muestras, se requiere la presentación de al menos 1 de cualquiera de las potencias requeridas, esto con la finalidad de evaluar el cumplimiento de características constructivas sean acorde lo solicitado y ofertado, en concordancia con el ítem 13.1 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM

description: Estimada Comisión Técnica, favor confirmar si se debe presentar muestra física de las luminarias ofertadas.

answer: Las pruebas deben realizarse conforme a lo establecido en la norma IEC 60598, en concordancia con lo dispuesto en la NOTA 10 de las Especificaciones Técnicas de la Revisión 5 emitida por el MEM

description: Favor indicar si las pruebas térmicas del reporte IEC 60598 deben ser realizadas a una temperatura mínima de 40?C.

answer: Las pruebas deben realizarse acorde lo establecidos en la normativa LM80 / TM21, cada potencia ofertada debe presentarse el reporte TM21, en concordancia con lo establecido en la NOTA 10 de las especificaciones técnicas establecidas en la Revisión 5 del MEM

description: Favor indicar si se debe presentar el reporte TM21 por cada potencia ofertada, realizado a una temperatura ambiente mínima de 40?C

answer: No se acepta lo solicitado, regirse a lo que se indica en los términos de referencias en la página 9 y 10 y lo establecido en la nota 20 del archivo con el nombre 2025-04-06-espedificaciones_tecnicas_cluminariasled5-signed-signed.

description: Estimados señores de la comisión solicito comedidamente que los documentos emitidos por la SAE avalando los certificados de conformidad e informe de ensayo sean requeridos al oferente adjudicado o ganador, debido a que los trámites demoran de 20 días en adelante y además generan costos innecesarios al menos si no resulta adjudicado, permitiendo en esta primera etapa precontractual se presente un compromiso de entrega de los certificados que emite la SAE. Muchas gracias

answer: Se indica el plazo de ejecución es de 90 días máximos, en función de los intereses institucionales y la planificación operativa del área de Alumbrado Público, conforme al artículo 22 del Reglamento a la LOSNCP

description: EN EL ESTUDIO DE MERCADO Y EN LAS PROFORMAS PRESENTADAS LAS EMPRESAS COLOCAN COMO PLAZO DE ENTREGA 90 DIAS, CON LO CUAL TOMAN COMO REFERENCIA SU ESTUDIO, FRENTE A LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS COLOCAN 60 DIAS COMO PLAZO, SE DEBE CONSIDERAR LOS TIEMPOS DE IMPORTACIÓN.

description: GYE OYM ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO, SAPG GD

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

NOVALIGHTING CIA. LTDA

streetAddress: GIL RAMIREZ DAVALOS ELIA LIUT 3-48 GIL RAMIREZ DAVALOS

legalName: NOVALIGHTING CIA. LTDA

REINA ROJAS ANNEL SIXTO

locality: SAN LORENZO

streetAddress: CALLE 8 GUSTAVO BECERRA B 215A SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL

legalName: REINA ROJAS ANNEL SIXTO

MARRIOTT S.A.

locality: SAMBORONDON

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: MARRIOTT S.A.

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JOSE MASCOTE  S/N NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

COMPLYCORP S.A.

postalCode: S/N

streetAddress: S/N TARQUI

legalName: COMPLYCORP S.A.

ELECTROMOON S.A.

streetAddress: Av. Pedro Menendez Gilbert  0100 TARQUI

legalName: ELECTROMOON S.A.

ENERGY SOLUTIONS ENERGYSOLAR S.A.S.

streetAddress: TODOS LOS SANTOS BALSAMOS  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ENERGY SOLUTIONS ENERGYSOLAR S.A.S.

BUSTAMANTE TRUJILLO HUGO DANIEL

legalName: BUSTAMANTE TRUJILLO HUGO DANIEL

ANDRADE MACIAS ROBERTO CARLOS

streetAddress: TERCERA PEATONAL 3 S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: ANDRADE MACIAS ROBERTO CARLOS

legalName: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA

rationale: GYE OYM ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO, SAPG GD


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

scheme: EC-RUC

rationale: BOL MNTTO ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Y REDES DE SUBTRANSMISIÓN GD

initiationType: tender


title: CANDADOS Y CERRADURAS; DE METALES COMUNES; CIERRES Y ARMAZONES CON CIERRES Y CERRADURAS DE METALES COMUNES; LLAVES Y PIEZAS PARA ESTOS ARTICULOS, DE METALES COMUNES; HERRAJES DE METALES COMUNES PARA MUEBLES, PUERTAS, TALABARTERIA Y FINES ANALOGOS

currency: USD

title: SIE-CNELEP-2025-101-462114

status: active

answer: No, el cabo puede ser de cualquier color

description: el cabo debe ser algún color en especifico? se pide aclarar

answer: cada rollo de cinta peligro debe tener 100 metros? en queancho de

description: cada rollo de cinta peligro debe tener 100 metros? en que ancho debe ser la cinta?

answer: Los paquetes pueden ser de 100 Unidades, lo que nos interesa es que llegue lacantida

description: los paquetes de panó absorbente de cuantas unidades debe ser?

answer: En el horario de 08:30 a 16h00

description: en que horario se debe realizar la entrega?

answer: Los materiales deben ser entregados en la Bodega General de la CNEL EPUnidad de Negocio Sucumbíos, localizada en la provincia de Sucumbíos, cantónLago Agrio y p

description: en que lugar de debe realizar la entrega?

answer: La información se encuentra cargada en el pag. del Sercop, se adjunta el link:https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=syyfWAfU5KsPh5exPiY1olC3RNvJmOYBhy82A-YOJDc,La informació

description: Por favor, solicitamos subir el estudio de mercado y se adjunte PROFORMAS ACTUALIZADAS.

answer: La información se encuentra cargada en el pag. del Sercop, se adjunta el link:https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=syyfWAfU5KsPh5exPiY1olC3RNvJmOYBhy82A-YOJ

description: SOLICITAMOS subir el documento editable de los productos solicitados con su respectiva especificación técnica.

answer: La institución es autónoma, no se realiza el pago a través del Ministerio deFinanzas

description: Serían tan gentiles de indicar Si la institución realiza la consignación del pago a través del Ministerio de Finanzas, es decir quien acredita el pago? La institución es autónoma o lo realiza el ministerio de finanzas a través de su plataforma?

answer: El tiempo aproximado es entre 30 y 45 días, una vez firmado el acta entregarecepcion

description: ACLARAR Y ESPECIFICAR En qué tiempo se nos va a cancelar a nosotros los proveedores una vez ejecutados el contrato y firmada el acta entrega recepción definitiva

answer: Los materiales deben ser entregados en la Bodega General de la CNEL EPUnidad de Negocio Sucumbíos, localizada en la provincia de Sucumbíos, cantónLago Agrio y parroquia Nueva Loja. En el horario de 08:30 hasta las 16:00, delunes a viernes

description: En qué lugar se va a entregar el material? Solicitamos además especificar provincia, horarios y días.

answer: No, porque lo que se esta adquiriendo son bienes.?Art. 41.- Derecho al empleo preferente.- Todas las personas naturales yjurídicas, las empresas públicas, privadas, mixtas y comunitarias, con capitalesnacionales o extranjeros, que realizan sus actividades en la jurisdicción de laCircunscripción Territorial Especial Amazónica, contratarán a residentes de lamisma, no menos del 70%, para ejecución de actividades dentro de laCircunscripción, con excepción de aquellas para las que no exista la mano deobra calificada

description: Estimada entidad, por favor aclarar cómo se podrá dar cumplimiento a la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA EL PRESENTE PROCESO, ya que ES ENTREGA DE BIENES, MAS NO DE SERVICIO Y/O MANO DE OBRA y en este caso, no aplicaría dicha ley

description: SUC Adquisición de materiales ambientales para la CNEL EP Unidad de Negocio Sucumbíos RSC

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CEVALLOS GUERRERO PEDRO JOSE

region: PICHINCHA

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: LA FLORIDA  CASA 1 SANGOLQUI

legalName: CEVALLOS GUERRERO PEDRO JOSE

TERAN LOPEZ DANNY ALEXANDER

locality: QUITO

streetAddress: ROMUALDO NAVARRO AV. LA GASCA N23-139 LA FLORESTA

legalName: TERAN LOPEZ DANNY ALEXANDER

REYES CABEZAS SORAYA ESTEFANIA

streetAddress: PAEZ RAMIREZ DAVALOS N22-28 EL SALVADOR

legalName: REYES CABEZAS SORAYA ESTEFANIA

BLUEST S.A.

streetAddress: CALDERON SANGAY  CENTRO HISTORICO

legalName: BLUEST S.A.

TOTALSAFE S.A.

streetAddress: AVENIDA DOMINGO RENGIFO JOAQUIN MANCHENO  CENTRO HISTORICO

legalName: TOTALSAFE S.A.


rationale: MLG SAPG OYM Adquisición de materiales eléctricos y luminarias para operación y mantenimiento de alumbrado público GD


rationale: GYE MNTTO ADQUISICIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO GD


title: TRANSFORMADORES ELECTRICOS

Unidad

scheme: SERCOP

description: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

scheme: CPC

description: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

description: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

title: SIE-CNELEP-2025-108-462114

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO

description: SE ADJUNTA OFICIO

answer: TEAN DA RESPUESTA  A LA CONVALIDACION RECIBIDA, ADJUNTANDO, EVIDENCIA DE ENTREGA DE MUESTRA, MAS EL SUSTENTO DE LA DOCUMENTACION TECNICA BASADA EN LA NORMA INDICADA CON CABAL CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO. TEAN PUEDE CUMPLIR A CABALIDAD CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS NECESARIOS POR LA ENTIDAD VALIDADOS A TRAVES DE TEST REPORT DE EQUIPOS OFERTADOS VALIDADOS POR EL SAE.

description: SE ADJUNTA OFICIO

answer:
Buenas tardes,

Estimados,

Adjunto información requerida,

muchas gracias

name: INDUSTRIAS ELECTRICAS RYMEL ECUADOR IERE S.A.

description: SE ADJUNTA OFICIO

answer: Aclaración 1: Certificados y Protocolos.Se aclara que la norma ISO 90001:2008 no es solicitada para este proceso.

description: ACLARACION

answer: Si, debe presentar certificado de calibración de todos los transformadores de corriente.

description: Estimada Comisión técnica confirmar si se requiere la presentación de los reportes de calibración de cada transformador, emitidos por un laboratorio acreditado?

answer: No, solo se aceptará de acuerdo a las relaciones de transformación solicitadas en las especificaciones técnicas.

description: Estimada Comisión técnica Solicitamos amablemente se acepte un único modelo de transformador de corriente 600:5 A, con precisión garantizada conforme a la norma ANSI/IEEE C57.13, clase 0.15S ANSI y B0.5 12.5 VA, con rango extendido de medición desde el 1% hasta el 200% de la corriente nominal equivalente a un rango operativo entre 6 A y 1.200 A. Este modelo cubre técnicamente los requerimientos de precisión y operación para las relaciones de transformadores de corriente 200:5 A y 400:5 A solicitadas en el proceso.

answer: Si, se aceptara bajo las normas ANSI y los certificados a presentar deben ser a los equivalentes solicitados en la norma IEC.

description: Estimada Comisión técnica Solicitamos amablemente se acepten transformadores construidos bajo la norma ANSI/IEEE C57.13.

answer: Si, se aceptara bajo las normas ANSI y los certificados, protocolos a presentar deben ser a los equivalentes solicitados en la norma IEC.

description: Estimada Comisión técnica Favor confirmar, respecto al ítem 24: CERTIFICADOS Y PROTOCOLOS, en el que se solicita el certificado de cumplimiento de las normas IEC 60044-1, IEC 60085, ISO/IEC 17025 e IEEE C57.13-2016, si en caso de aceptarse transformadores construidos bajo la norma ANSI/IEEE C57.13, se requerirá un conjunto diferente de certificados. Esto considerando que los certificados IEC 60044-1, IEC 60085 e ISO/IEC 17025 corresponden al sistema normativo IEC, y no son aplicables directamente a equipos bajo norma ANSI. Agradecemos de antemano su aclaración respecto a los certificados específicos que se solicitarán para transformadores conforme a la norma ANSI/IEEE C57.13.

answer: : No, regirse a las especificaciones técnicas.

description: Estimada Comisión técnica Favor confirmar, respecto al ítem 19 sobre el material de aislamiento exterior Resina cicloalifática, solicitamos se acepte como material el aislante de uretano, el cual moldea permanentemente al conjunto de núcleo y bobina, formando una unidad compacta y robusta, con características mecánicas, térmicas y dieléctricas mejoradas. Este material resulta ideal para transformadores de baja tensión, ya que ofrece buena protección contra la humedad y los golpes mecánicos. Cabe señalar que la resina cicloalifática es comúnmente utilizada en transformadores de media tensión 15 kV, mientras que el uretano es ampliamente empleado en aplicaciones de baja tensión, cumpliendo adecuadamente con los requerimientos técnicos del equipo.

answer: : Si, se aceptara ya que la norma IEEE C57.13 se encuentra dentro de los certificados solicitados en el numeral 24 de las especificaciones técnicas.

description: Estimada Comisión técnica Favor confirmar, respecto al ítem 15 sobre la precisión mínima de medición entre el 20% y el 120%, de acuerdo con lo que indica la norma IEC 60044-1 o equivalente. En este sentido, solicitamos se acepte como equivalente la norma IEEE C57.13, la cual garantiza una precisión clase 0.15S en un rango extendido de corriente, desde el 1% hasta el 200% de la corriente nominal Rated Full Load – R.F.L., cumpliendo así con exigencias de mayor exactitud en un margen más amplio de operación.

answer: Debe estar dentro de ese intervalo.

description: Estimada Comisión técnica favor confirmar, respecto al ítem 8 sobre el burden de 12,5 a 15 VA, si se refieren específicamente a un valor fijo 12,5 VA o 15 VA, o si debe interpretarse como un rango, es decir, que el burden del transformador de corriente debe estar dentro de ese intervalo?

answer: Basarse únicamente respecto a las normas de lo indicado en el numeral 24 de las especificaciones técnicas

description: Señores Cnelfavor aclarar cual es la norma ISO 90001:2008 ala que hacen referencia. Gracias

answer: Se requiere de todas las normas indicadas en el numeral 24 de las especificaciones técnicas.

description: Estimados Señoresfavor indicar si el SAE de la norma requerida es de uno de estos o sea cualquiera de ellos? o,  de todos  y cada uno de los que se nombran en las especificaciones a saber: IEC-60044-1 IEC 60085 ISO/IEC 17025GraciasIEEE C57.13-2016

answer: Basarse únicamente respecto a las normas de lo indicado en el numeral 24 de las especificaciones técnicas.

description: Estimados, por favor aclarar de cual certificado se debe presentar el SAE respectivo, dado que piden que cumple la norma IEC 640044-1 pero solicitan el SAE de normas que no están incluidas en el requerimiento.

answer: Si, se aceptara hasta 660 V

description: Estimados, solicitamos que se acepten equipos con tensión máxima de servicio de hasta 660V

description: STD Adquisicion de transformadores de corriente baja tension diferente relacion para los usuarios de la UN STD GC

SMARENSOL S. A.

streetAddress: SOLAR 20 TARQUI

legalName: SMARENSOL S. A.

streetAddress: AV. GENERAL ENRIQUEZ CALLE TANICUCHE - LAS ACACIAS 8 SANGOLQUI

TEAN INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.

streetAddress: VICENTE CARDENAS JAPON E6-31 SANTA BARBARA

legalName: TEAN INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.


description: FUSIBLES

description: FUSIBLES

description: FUSIBLES PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V: CABLES DE FUSIBLE, EN TROZOS CORTOS Y GAZAS, RECEPTACULOS PARA FUSIBLES, ETC.

description: REVISAR RESOLUCION CNEL-GYE-ADM-2025-0205-R

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V

description: FUSIBLES

description: FUSIBLES

title: SIE-CNELEP-2025-104-462114

answer: ACLARACIÓN 1.- Obligaciones del contratista. - El contratista previo a la entrega de los bienes objeto deesta contratación, presentará el certificado de Conformidad y certificado de Normas (IEEE C 37.42 o suequivalente) avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE), de acuerdo a lo señalado por elArt 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriana de la calidad.

description: ACLARACION

answer: La solicitud de la muestra física de los fusibles NX, se basa en conocer el producto que se está ofertando y corroborar las dimensiones de los mismos, basados en las especificaciones técnicas publicadas en el portal.

description: Estimada comisión, solicito detallar las pruebas a realizar a los fusibles NX ya que al solicitar muestras están dando a entender que se realizarán pruebas a los fusibles, de acuerdo a la ley orgánica de contratación pública donde detalla que al solicitar muestras estas deben ser sometidas a pruebas, se pide justificar el porqué de solicitar muestras si no se realizarán pruebas.

answer: Estimado Oferente, la entidad contratante está solicitando el certificado de distribuidor o vendedor o representante autorizado emitido por el fabricante de los bienes ofertados. En caso de ser fabricante no es necesario. De esta manera estamos cumpliendo con la LOSNCP en su Art. 9 numeral 3.- garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación Pública

description: Estimada comisión se solicita la presentación de Certificado de Distribuidor autorizado directamente del fabricante, lo que garantizaría la calidad de los materiales y que sean fabricados en el año 2025.

answer: No es posible, porque se requiere conocer el producto que se estaría ofertando antes de una posible adjudicación y corroborar las dimensiones de los mismos, basados en las especificaciones técnicas publicadas en el portal.

description: solicitamos gentilmente, que la muestra requerida se presente en la etapa de adjudicación, muchas gracias

answer: No es posible lo solicitado debido a que se debe dar cumplimiento al Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad.

description: solicitamos gentilmente se acepte solo la presentación de certificado ISO de los equipos requeridos, muchas gracias

answer: Dada la necesidad de contar con los fusibles NX, no es posible aceptar lo solicitado, debido a que al momento se están realizando bypass (puentes) en estos equipos de protección, poniendo en riesgo al personal técnico, y la confiabilidad del sistema de distribución eléctrico del centro de la ciudad de Guayaquil, donde existen cargas críticas como hospitales, clínicas, bancos, edificios.

name: IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.

description: Respetuosamente solicitamos se nos indique si, en caso de resultar adjudicados en el proceso , sería posible presentar una carta oficial del fabricante que respalde que el tiempo de fabricación de los fusibles NX es de hasta 60 semanas equivalente a 420 días, con el fin de solicitar una prórroga del plazo de entrega de 240 dias adicionales a lo establecido en el proceso. Esta solicitud se basa en información proporcionada directamente por la fábrica, considerando la complejidad técnica y los tiempos actuales de producción. Agradecemos su orientación al respecto para evaluar adecuadamente nuestra participación en este proceso.

answer: Con relación a la ampliación de los tiempos de entrega solicitada, la entidad contratante se basó en el histórico de la última compra que fue realizada en el año 2020 mediante el proceso RE-CNELGYE-011-20, en la cual el tiempo de entrega de los bienes fue de 150 días contados a partir de la entrega del anticipo, por tal motivo se consideró ampliarlo a 180 días debido a que al momento se están realizando bypass (puentes) en estos equipos de protección, poniendo en riesgo al personal técnico, alimentadores y transformadores de poder.

description: estiamada comisión tecnica, es posible poder contar con una ampliación de los tiempo de entrega a 300 dias?, debido a que fabrica tiene una demora en fabricación

answer: Las medidas de los fusibles NX son las mismas que se encuentran en las especificaciones técnicas publicadas en el portal, aplica para todas las corrientes.

description: Estimados, se solicita confirmar que las medidas de los fusibles van a ser las mismas para todos los tipos de corriente.

answer: Se deberá presentar una (1) muestra de cualquiera de las capacidades solicitadas en el proceso, tal como se solicita en las especificaciones técnicas y pliegos del proceso.

description: Estimados, se solicita la presentación de muestras únicamente al oferente adjudicado en la etapa contractual.

answer: Los fusibles que se requieren adquirir servirán de repuestos para reponer al elemento correspondiente que se disparó (quemó) los cuales deben tener idénticas características de los que serán retirados, de manera que no se deba cambiar los seccionadores unipolares de frente viva de 13.8 KV existentes por otros, lo que implicaría un gasto superior, por lo cual estos repuestos deben ser totalmente compatibles con la infraestructura de montajeexistente.

description: Estimada comisión técnica, se solicita la presentación de certificados de conformidad de producto y reportes de ensayo avalados por el SAE para la presentación de la oferta, al solicitar unicamente el certificado ISO 9001 no garantizan en su totalidad la calidad de los fusibles solicitados y hace suponer un claro direccionamiento hacía alguna marca o empresa.

answer: Se adjunta las fotos de uno de los fusibles NX que se utilizan y del equipo donde van a ser instalados. REVISAR ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS.

description: Señor miembros de la Comisión Técnica buenos días, solicito nos ayuden con fotos de diferentes ángulos de los fusibles requeridos. Así como también de los equipos donde son utilizados. Gracias

answer: El contratista previo a la entrega de los bienes objeto de esta contratación, presentaráel certificado de Conformidad y certificado de Normas (IEEE C 37.42 o su equivalente) avaladopor el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE), de acuerdo a lo señalado por el Art 31 de la Leydel Sistema Ecuatoriana de la calidad. Tal como se solicita en las obligaciones adicionales delcontratista

description: Estimados señores de la comisión solicito comedidamente que los documentos emitidos por la SAE avalando los certificados de conformidad e informe de ensayo sean requeridos al oferente adjudicado o ganador, debido a que los trámites demoran de 20 días en adelante y además generan costos innecesarios al menos si no resulta adjudicado, permitiendo en esta primera etapa precontractual se presente un compromiso de entrega de los certificados que emite la SAE. Muchas gracias

description: GYE ADQUISICIÓN DE FUSIBLES NX DE VARIAS CAPACIDADES GD

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

BERMUDEZ ANDRADE JUAN RAMON

roles: tenderer supplier

streetAddress: 53 Y AV. 17A, BARRIO SAN LORENZO DIAGONAL AL UPC SN

legalName: BERMUDEZ ANDRADE JUAN RAMON

BARRIOS BAJAÑA PABLO ANDRES

streetAddress: SOLAR 11 TARQUI

legalName: BARRIOS BAJAÑA PABLO ANDRES

title: Subasta

status: successful


description: SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA PARA LA ILUMINACION PUBLICA

description: LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

name: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA

description: Por ser el oferente habilitado, que habiendo cumplido con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos, de conformidad con el resultado de la puja inversa electrónica realizada en página del Sistema Oficial de Contratación Pública, y por ser conveniente a los intereses de la institución

title: OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)

title: SIE-CNELEP-2025-105-462114

answer: Estimado Oferente, las Especificaciones Técnicas cumplen con loestablecido en las fichas homologadas de las Unidades de Propiedad revisión 5 paraluminarias LED, mismas que llaman al RTE 069 1R exclusivamente para verificación de laconformidad, toda documentación a presentarse sea de conformidad de producto onorma.

description: Estimada entidad contratante se solicita omitir el requerimiento establecido en el ítem 12.4.7 del detalle de especificaciones particulares, referente a que los certificados ISO deban estar avalados por el SAE, dado que la Revisión 5 para luminarias LED, emitida por el Ministerio de Energía y Minas, no exige dicha acreditación. Cabe señalar que el propio Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE ha indicado en múltiples observaciones que los certificados ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 corresponden a sistemas de gestión y no constituyen certificados de conformidad de producto. Además, el SAE manifiesta no conocer reglamentación técnica que obligue a su acreditación en estos casos, sugiriendo que cualquier validación debe ser consultada con la autoridad competente. Por lo expuesto, se solicita revisar lo dispuesto en el ítem 12.4.7 y eliminar la exigencia de acreditación SAE. Esta condición no es requerida por ninguna empresa eléctrica del país, revisar procesos anteriores para su const

answer: Estimado Oferente, las Especificaciones Técnicas cumplen con loestablecido en las fichas homologadas de las Unidades de Propiedad revisión 5 paraluminarias LED, mismas que llaman al RTE 069 1R exclusivamente para verificación de laconformidad, toda documentación a presentarse sea de conformidad de producto onorma

description: Esta pregunta hace parte de la pregunta 40 : El certificado de sistemas de gestión ISO 14001:2015, no constituye un certificado de conformidad de producto. Finalmente manifestamos que, el SAE desconoce la existencia de Reglamentación Técnica establecida para ? por lo indicado se sugiere realizar la consulta respectiva a la autoridad competente. Por tanto, se solicita a la entidad contratante, validar lo señalado en el punto 12.4.7 de la revisión 5 y eliminar el certificado SAE requerido, es más ninguna empresa eléctrica del país, solicita certificado SAE para este tipo de documentos, situación que puede ser validada en cualquier concurso llevado a cabo en este o el año anterior, ya que la información es pública en la página del SERCOP.

answer: Estimado Oferente, las Especificaciones Técnicas cumplen con loestablecido en las fichas homologadas de las Unidades de Propiedad revisión 5 paraluminarias LED. El requerimiento solicitado es para validar la acreditación del organismode certificación que emite el documento y la validez del documento. Se verificará que lafabrica certificada sea la misma que consta en la documentación técnica y certificados deproducto ofertado.

description: Estimados señores, se solicita omitir el requerimiento establecido en el ítem 12.4.7 del detalle de especificaciones particulares, en el cual se indica que los certificados ISO deben estar avalados por el SAE, esto, en razón de que la revisión 5 para luminarias led emitida por el Ministerio de Energía y Minas, no establece que dichos certificados deban contar con acreditación por parte del SAE incluso el mismo Servicio de Acreditación Ecuatoriano señala lo siguiente en el apartado de observaciones cuando se han presentado este tipo de documentos para validación: El certificado ISO 9001:2015, es un certificado de Sistemas de Gestión de Calidad, no constituye un certificado de conformidad de producto. Finalmente manifestamos que, el SAE desconoce la existencia de Reglamentación Técnica establecida para? por lo indicado se sugiere realizar la consulta respectiva a la autoridad competente.

answer: Estimados, se confirma que dentro del presente proceso noincluye la adquisición de brazos para montaje de la luminaria.

description: Estimada Entidad Contratante, se solicita ratificar que las luminarias requeridas en el presente proceso no deberán incluir brazo, dado que dicho componente se encuentra catalogado electrónicamente.

answer: Estimados, se confirma que para vías de tipo M1 se requierenluminarias con potencia máxima de 220W y para vías de tipo M2 se requieren luminariascon potencia máxima de 150W.

description: Estimados señores, en el ítem 3.9 de la revisión 5 para luminarias led emitida por el MEM, se detalla que la entidad contratante debe indicar la potencia máxima de diseño de la luminaria W, considerando sus criterios de diseño por lo que en cumplimiento a la normativa vigente, solicitamos a la entidad contratante, eliminar los rangos solicitados para las dos potencias de luminarias y dejar establecida solo la potencia máxima, en este caso 150W y 220W respectivamente, ya que el establecer un rango de potencia restringe la participación de luminarias más eficientes y de menor consumo eléctrico, lo cual iría en contra del objetivo de optimizar el uso de energía y promover soluciones tecnológicas más sostenibles.

answer: Estimados, se ratifica que para la evaluación de las ofertas sebasará en las especificaciones técnicas Revisión 5 establecidas por el Ministerio de Energíay Minas y las especificaciones particulares establecidas por la entidad contratante deacuerdo a sus necesidades, las mismas que no violan los principios de objetividad,transparencia y libre participación de los oferentes, conforme a lo establecido en la LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP

description: Estimada Entidad Contratante, se solicita ratificar que la evaluación de las ofertas deberá regirse exclusivamente por lo establecido en la Revisión 5 del Pliego proporcionado por el Ministerio de Energía y Minas, evitando así la inclusión de requerimientos o detalles técnicos no justificados que no constan en dicho documento. Lo anterior, con el fin de garantizar los principios de objetividad, transparencia y libre participación de los oferentes, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP.

answer: Estimados, se aclara que la marcación externa y la informacióncorrespondiente a la etapa contractual del etiquetado se solicitará únicamente al oferenteadjudicado.

description: Estimada Entidad Contratante se solicita ratificar que las luminarias a presentar como muestras no deberán incluir etiquetas, considerando que las mismas no interfieren con el funcionamiento, evaluación técnica, ni operatividad del producto.

answer: Estimados, se aclara que el conductor de la acometida debe serde 4 metros de cobre concéntrico tipo ST THHN calibre 2x14 AWG unilay 19 hilos

description: Señores, se solicita confirmar si las luminarias requieren acometida, de ser el caso, favor indicar tipo de conductor y medidas solicitadas.

answer: Estimados, se confirma que dentro del presente proceso noincluye la adquisición de brazos para montaje de la luminaria

description: Buenas tardes, confirmar que el presente proceso no contempla la adquisición de brazos.

answer: Estimados, se aclara que el conductor de la acometida debe serde 4 metros de cobre concéntrico tipo ST THHN calibre 2x14 AWG unilay 19 hilos

description: Estimados por favor aclarar si las luminarias se requieren con acometida, de requerirse indicar que tipo de cable y cuantos metros se deberán suministrar por ítem.

answer: Estimados se confirmar que se requiere una muestra por cadapotencia de luminaria ofertada.Los oferentes que no lograran ser adjudicados tienen un mes después de adjudicado elproceso para solicitar mediante oficio dirigido al Administrador de la UN MLG, ladevolución de las muestras, luego de concluido el plazo, CNEL EP no se responsabilizarápor las mismas.La muestra entregada por el adjudicado no será devuelta, ya que quedará comoconstancia de lo ofertado, ni es parte de la cantidad contractual solicitada en los términosde referencia y pliegos del proceso de contratación.

description: Estimados por favor confirmar que requieren una muestra por cada luminaria ofertada.

answer: Estimados, se aclara que se requiere fotocontrol tipo Fail On, elconductor de la acometida debe ser de cobre concéntrico tipo ST THHN calibre 2x14 AWGunilay 19 hilos. La marcación externa y la información correspondiente a la etapacontractual del etiquetado se solicitará únicamente al oferente adjudicado.

description: Estimada comisión técnica, aclarar el tipo de fotocélula que debe incluir en la muestra, si en caso de ir con acometida aclarar el tipo de conductor y confirmar si debe ir con marcación interna y externa, gracias

answer: Se dará cumplimiento a lo indicado en la LOSNCP ?Art. 26.-Asociación para ofertar.- En los procedimientos a los que se refiere esta Ley los oferentesinscritos en el RUP, sean personas naturales o jurídicas, podrán presentar sus ofertasindividualmente, asociadas, o con compromiso de asociación o consorcio?.

description: Se puede establecer un consorcio entre una persona natural y una jurídica?

answer: Estimados, se confirma que para la depreciación del flujoluminoso se validará de acuerdo a la norma IEC 60598-2-3 (mediciones térmicas) y sucorrespondencia con las curvas de tiempo de vida según LM80-TM21.

description: Considerando que el Anexo A del LM80 define que las muestras de temperatura de color menores son más propensas a depreciación, por lo tanto, estas validan a temperaturas de color mayores. Confirmar que se cumplirá con lo que define la norma.

answer: Estimados, se confirma que para el LED se debe cumplir loestablecido en las especificaciones técnicas Rev05 publicadas, en su numeral 4.5?Reproducción de color (CRI) deberá ser ? 70 %.?

description: Confirmar que para el CRI se evaluará el cumplimiento del parámetro Ra que se usa para luminarias de Alumbrado Público.

answer: Estimados, se confirma que se deberá presentar los certificadosISO del fabricante 9001 y 14001 de acuerdo a lo establecido en las especificacionestécnicas Rev05 publicadas, en su numeral 12.4.7

description: Confirmar que las ISOs exigidas en las Especificaciones Técnicas y UPV5 deben incluir su respectiva SAE.

answer: Estimados, se confirma que para los reportes de pruebas de laluminaria se debe cumplir lo establecido en las especificaciones técnicas Rev05publicadas, en su numeral 12.3.1 ?Reporte de pruebas de la luminaria incluida base yshorting cap según IEC 60598-2-3 en conjunto con IEC 60598-1.?

description: 14.Confirmar que se verificará que en el Anexo 1 del reporte de pruebas de la IEC60598 se incluye un shorting cap IP66 para sus pruebas y que en los ratings se establece que la luminaria es IP66.

answer: Estimados, se confirma que para la simulación lumínica se debecumplir lo establecido en las especificaciones técnicas Rev05 publicadas, en su numeral12.2.3 ?Archivo ejecutable de la simulación fotométrica realizada con un software libreque cumpla con la metodología de cálculo estipulado en la norma CIE 140 vigente. Lasimulación debe hacerse con la matriz reportada en el numeral 12.1.1.1.

description: Confirmar que se verificará que el software de simulación cumple con la CIE 140 y los parámetros de la ARCERNNR 007/23, es decir, que en el reporte y ejecutables se aprecie que se usa el método de la CIE 140 y se calculen los parámetros de vía como el SR y el TI en una malla diferente a la de luminancia o iluminancia.

answer: Estimados, se confirma que se debe cumplir lo establecido en lasespecificaciones técnicas Rev05 publicadas, en su numeral 4.10 Vida útil manteniendo elflujo luminoso. ?L70 ? 100.000 h de acuerdo con LM 80, y a la NOTA 10.? ?Significa que,llegadas las 100.000 horas, el flujo luminoso se mantiene al menos en el 70% de su valorinicial y que la tasa de falla no debe pasar del 10%. La conformidad de este parámetro seráverificada en los anexos del reporte de pruebas de la IEC 60598-2-3 (Mediciones térmicas)y su correspondencia con las curvas de tiempo de vida según LM80-TM21?

description: Confirmar que se verificará que el LED cumple con las 100.000 horas L70 B10.

answer: Estimados, se confirma que para los cálculos fotométricos sepuede considerar los diferentes grados de inclinación que debe contar la luminaria, estose verificará en los catálogos de los modelos de luminarias ofertados como también en lasmuestras presentadas.

description: Si la luminaria tiene la característica de inclinarse en diferentes grados y esto se puede verificar tanto en hoja técnica como en las muestras entregadas. Confirmar que en los cálculos fotométricos se puede aprovechar esta característica.

answer: Estimados, se confirma que se debe cumplir lo establecido en lasespecificaciones técnicas Rev05 publicadas, en su numeral 6.13 Vida Útil mínima ?100.000 horas a Tc (Tc: Resultante del reporte IEC 60598-2-3).?

description: Confirmar que se verificará la temperatura del driver en el Anexo 2 del Reporte de Pruebas de la Luminaria según IEC60598 y la curva del tiempo de vida del driver en la hoja técnica del mismo para corroborar que se cumple con el numeral 6.13 de las Especificaciones y las UPV5.

answer: Estimados, se confirma que se debe cumplir con lo establecidoen las especificaciones técnicas publicadas en sus numerales 12.1.1.1 ?Matriz deintensidades fotométrica impresa y en archivo digital según el formato LM79. Lainformación digital debe ser entregada en CD o llave USB (en archivo estándar extensiónIES en formato para transferencia electrónica de datos de información fotométricarelacionada).? Y en el numeral 12.2.3 ?Archivo ejecutable de la simulación fotométricarealizada con un software libre que cumpla con la metodología de cálculo estipulado en lanorma CIE 140 vigente. La simulación debe hacerse con la matriz reportada en el numeral12.1.1.1.? Esto para cada potencia de luminaria ofertada

description: Confirmar que se debe presentar un solo lente o fotometría por potencia de luminaria requerido.

answer: Estimados, se confirma que se debe cumplir lo establecido en lasespecificaciones técnicas Rev05 publicadas en su numeral 3.13 Vida Útil del sistema?Declaratoria del fabricante según L70 B10, ? 100.000 h. NOTA 10.?. ?Significa que,llegadas las 100.000 horas, el flujo luminoso se mantiene al menos en el 70% de su valorinicial y que la tasa de falla no debe pasar del 10%. La conformidad de este parámetro seráverificada en los anexos del reporte de pruebas de la IEC 60598-2-3 (Mediciones térmicas)y su correspondencia con las curvas de tiempo de vida según LM80-TM21?

description: Según el numeral 3.13 de las Especificaciones y las UPV5, se solicita una declaración del fabricante que se cumple como mínimo con L70 B10 ? 100000h. Confirmar que se exigirá dicha declaración.

answer: Estimados, se confirma que para vías de tipo M1 se requierenluminarias con potencia máxima de 220W y para vías de tipo M2 se requieren luminariascon potencia máxima de 150W

description: Según el numeral 3.9 de las Especificaciones y las UPV5 se solicita ?Potencia Máxima de Diseño?. Confirmar, que las potencias solicitadas corresponden a las máximas que se puede ofertar.

answer: Estimados, se aclara que se debe presentar el Reporte de Pruebassegún IEC 60598 que incluya los modelos de luminarias ofertadas, realizado a unatemperatura ambiente de 40 C, conforme lo dispone el numeral 2.2.3 de lasespecificaciones técnicas Rev 05 publicadas para el presente proceso

description: Según la IEC60598, cuando hay un requerimiento específico, los ensayos deben realizarse a la temperatura requerida o especificada. Según las UPV5 y las Especificaciones en el numeral 2.2.3 se solicita que la luminaria soporte hasta 40C, por lo tanto, las pruebas deben hacerse a mínimo 40C. Confirmar que se verificará que las pruebas según IEC60598 a mínimo 40C y así corroborar que la luminaria y sus componentes tendrán el tiempo de vida solicitado en el numeral 3.13.

answer: Estimados, se confirma que para vías de tipo M1 se requierenluminarias con potencia máxima de 220W y para vías de tipo M2 se requieren luminariascon potencia máxima de 150W.

description: Estimada comisión técnica, favor confirmar si se puede presentar luminarias con potencias menores, siempre que cumplan con los parámetros de iluminación de la ARCERNNR 007/23, garantizando la eficiencia energética

answer: Se confirma que para la determinación del presupuestoreferencial se precedió lo indicado en el Procedimiento de contratación pública PR-ADQ-ADQ-100 de CNEL EP y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.Identificar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos (2) años,realizar el análisis a precios actuales, considerando la inflación proporcionada por el INECy por medio del área requirente procurará contar con al menos tres (3) proformas.Finalmente, con el objeto de velar por los intereses institucionales y económicos de CNELEP se selecciona el menor valor y se determina los precios unitarios para el presupuestoreferencial.

description: Estimada comisión, se solicita confirmar la causa por la cual no se toman en cuenta las proformasenviadas por diferentes oferentes en el estudio de mercado y se toman para el presupuestoreferencial precios que no están ajustados a la realidad del mercado actual.

answer: Estimados, se confirma que los oferentes deberán presentardentro de sus ofertas tècnicas los reportes de ensayo de matriz de distribución deintensidades luminosas y flujo luminoso realizados en un laboratorio acreditado a nivelnacional por cada modelo de luminaria ofertada

description: Estimada comisión, confirmar que no es necesario la presentación de reportes de flujo luminoso elaborados por el laboratorio del IIGE.

answer: Estimados, se aclara que considerando que el parterre centraltiene un ancho de 1.5m, para la simulación lumínica para tipo de vía M1 la distanciaconsiderada para la ubicación del poste deberá ser de 0.75m

description: Estimada Comisión Técnica, En relación con la luminaria ? 220W para via tipo M1, se indica que el ancho del parterre central es de 1,5?m y que la ubicación del poste se encuentra a 1?m. Consideramos que esto podría tratarse de un error, ya que, al tratarse de una distribución central, la ubicación del poste debería estar en el centro del parterre, es decir, a 0,75?m desde el borde.Agradecemos su gentil ratificación o rectificación sobre esta medida.

answer: Estimados, se confirma que se aceptará que se considere para lasimulación lumínica para el tipo de vía M1 una altura de montaje sea entre 9 a 10 metros.

description: Estimada Comisión Técnica, Por favor, podrían aclarar por qué en la simulación de la luminaria de 200W se solicita una altura de montaje de 9?m, cuando el ancho de vía es de 12?m. Técnicamente, la altura debe ser igual o mayor al ancho, más aún con parterre central, para evitar concentraciones de luz en la base del poste y mejorar la uniformidad. Solicitamos se permita una altura de 9,5?m a 10?m, considerando además que el ángulo del brazo puede aumentar la altura efectiva.

answer: Estimados, se confirma que dentro del presente proceso noincluye la adquisición de brazos para montaje de la luminaria.

name: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

description: Estimada entidad confirmar si el presente proceso requiere de brazos.LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICAArt. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes.- Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.

answer: Estimados, se confirma que dentro del presente proceso noincluye la adquisición de brazos para montaje de la luminaria.

description: Estimados Sres. de ser el caso que requieran la entrega de brazos acero galvanizado me permito poner en su conocimiento que este producto forma parte del CATALOGO ELECTRONICO HERRAJES por tal motivo y según normativa se los debe adquirir por dicha herramienta. LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes. - Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.

answer: Estimados, se confirma que dentro del presente proceso noincluye la adquisición de brazos para montaje de la luminaria.

description: Estimada entidad por favor confirma si el proceso debe incluir brazos:LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICAArt. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes. - Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido nose encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisiciónde bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.

answer: Estimados, se confirma que se verificarán que todos los reportesde pruebas del fotocontrol y base de fotocontrol estén conforme a las normas vigentesestablecidas en las especificaciones técnicas y estén avalados con su respectivo certificadoSAE

description: agradeceré confirmar si se verificará que los reportes del fotocontrol y de la base del fotocontrol estén emitidos conforme a las normas vigentes: ANSI C136.10-2023 numeral 12.3.5 y ANSI C136.41-2021 numeral 12.3.6, respectivamente.

answer: Estimados, se confirma que los oferentes deberán presentar ensus ofertas los reportes fotométricos realizados en un laboratorio acreditado a nivelnacional por cada modelo de luminaria ofertada.

description: De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Energía y Minas, en la Revisión 5 de las Especificaciones Técnicas para luminarias y el Oficio MEM-VEER-2023-0212-OF con validez hasta el 31 de diciembre de 2023, solicitamos confirmar si debe incluirse en la oferta el reporte de ensayo matriz de intensidades luminosas y flujo luminoso por cada potencia ofertada, emitido por un laboratorio acreditado a nivel nacional

answer: Estimados, se aclara que la marcación externa y la informacióncorrespondiente a la etapa contractual del etiquetado se solicitará únicamente al oferenteadjudicado.

description: Estimada Entidad Contratante, solicitamos que, en caso de requerirse etiquetas para las luminarias, estas se soliciten únicamente al oferente adjudicado, considerando que no afectan el funcionamiento del producto y evitarían reprocesos innecesarios en esta etapa.

answer: stimados se confirma que se debe presentar muestras físicas decada potencia ofertada de acuerdo a lo indicado en los términos de referencia publicadospara este proceso.Los oferentes que no lograran ser adjudicados tienen un mes después de adjudicado elproceso para solicitar mediante oficio dirigido al Administrador de la UN MLG, ladevolución de las muestras, luego de concluido el plazo, CNEL EP no se responsabilizarápor las mismas.La muestra entregada por el adjudicado no será devuelta, ya que quedará comoconstancia de lo ofertado, ni es parte de la cantidad contractual solicitada en los términosde referencia y pliegos del proceso de contratación.

description: Estimada Comisión Técnica, favor confirmar si se debe presentar muestra física de las luminarias ofertadas

answer: Estimados se confirma que se debe presentar muestras físicas decada potencia ofertada de acuerdo a lo indicado en los términos de referencia publicadospara este proceso.

answer: Estimados, se confirma que se deben presentar el reporte TM21por cada potencia ofertada a una temperatura ambiente de 40C, de acuerdo a lasespecificaciones técnicas Rev. 05 publicadas para este proceso

description: Favor indicar si las pruebas térmicas del reporte IEC 60598 deben ser realizadas a una temperatura mínima de 40?C.

answer: Estimados, se confirma que se deben presentar el reporte TM21por cada potencia ofertada a una temperatura ambiente de 40C, de acuerdo a lasespecificaciones técnicas Rev. 05 publicadas para este proceso.

description: Favor indicar si se debe presentar el reporte TM21 por cada potencia ofertada, realizado a una temperatura ambiente mínima de 40?C, al ser esta la temperatura critica solicitada

answer: Estimados se ratifica que los oferentes deberán adjuntar en susofertas técnicas, todos los reportes de pruebas y ensayos avalados por el SAE y loscertificados de conformidad de producto en cumplimiento con el ?Procedimiento para laevaluación de la conformidad" del "RTE INEN 069 (1R) Alumbrado Público", o revisiónactualizada; para lo cual, el oferente deberá indicar el tipo de certificado o reportepresentado conjuntamente con sus anexos

description: Estimados señores de la comisión solicito comedidamente que los documentos emitidos por la SAE avalando los certificados de conformidad e informe de ensayo sean requeridos al oferente adjudicado o ganador, debido a que los trámites demoran de 20 días en adelante y además generan costos innecesarios al menos si no resulta adjudicado, permitiendo en esta primera etapa precontractual se presente un compromiso de entrega de los certificados que emite la SAE. Muchas gracias

answer: Estimados, se confirma que el precio referencial es el correcto,se precedió lo indicado en el Procedimiento de contratación pública PR-ADQ-ADQ-100 deCNEL EP y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Identificar losmontos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos (2) años, realizar elanálisis a precios actuales, considerando la inflación (nacional y/o internacional) y pormedio del área requirente procurará contar con al menos tres (3) proformas. Finalmente,con el objeto de velar por los intereses institucionales y económicos de CNEL EP seselecciona el menor valor y se determina los precios unitarios para el presupuestoreferencial. La cantidad de unidades a adquirir son 1696 luminarias, 848 unidades de cadacapacidad.

description: MI ESTIMADA COMISIÓN POR FAVOR VERIFIQUEN, SI DE ACUERDO AL ESTUDIO DE MERCADO EL PRECIO REFERENCIAL ES EL CORRECTO. SEGÚN LOS TDR SON 1696 LUMINARIAS 848 PARA UNA POTENCIA Y 848 PARA OTRA POTENCIA. GRACIAS!

description: MLG SAPG adquisición de luminarias led para mantenimiento 2025 GD

NOVALIGHTING CIA. LTDA

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: GIL RAMIREZ DAVALOS ELIA LIUT 3-48 GIL RAMIREZ DAVALOS

legalName: NOVALIGHTING CIA. LTDA

REINA ROJAS ANNEL SIXTO

region: ESMERALDAS

streetAddress: CALLE 8 GUSTAVO BECERRA B 215A SAN LORENZO, CABECERA CANTONAL

legalName: REINA ROJAS ANNEL SIXTO

MARTINEZ VINCES JEFFREY AARON

streetAddress: SOLAR 06 TARQUI

legalName: MARTINEZ VINCES JEFFREY AARON

MARRIOTT S.A.

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: MARRIOTT S.A.

COECHIR  S.A.

streetAddress: BARRIO ROCAFUERTE AV 2 Y CALLE 24, MZ 9 FRENTE A LA ESCUELA FRENCISCO VALDIVIA S/N

legalName: COECHIR  S.A.

FURCHETSA S.A.

legalName: FURCHETSA S.A.

KINELETEC S.A.

streetAddress: 704 JUNTO AL TALLER SANTAMARIA 704 TARQUI

legalName: KINELETEC S.A.

AKLLA ECUADOR S.A.

streetAddress: AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE CALLE C.29 N-E ENTRE AV. COSTANERA Y  AV. 4 NE MZ 3053 VILL 32 TARQUI

legalName: AKLLA ECUADOR S.A.

INGAREC CIA. LTDA.

streetAddress: JUAN DE SELIS AV. JOSE ANDRADE N74-26 LA VICENTINA

legalName: INGAREC CIA. LTDA.

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

streetAddress: VIA ECOLOGICA MONSEÑOR BERNARDINO ECHEVERRIA S/N SANTA ROSA

CONSTRUCTORA-XIMA S.A.S.

streetAddress: SANTA ROSA S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO NULL

legalName: CONSTRUCTORA-XIMA S.A.S.

FEILO SYLVANIA N.V.

streetAddress: DAMMER DOS PASAJE SAN CARLOS N53-147

legalName: FEILO SYLVANIA N.V.

title: Subasta


legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

rationale: GYE MNTTO ADQUISICION DE AISLADORES DE VARIAS CAPACIDADES GD


description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS ELECTRICOS O ELECTRONICOS PLANIMETROS.

description: REVISAR RESOLUCION CNEL-GYE-ADM-2025-0214-R

title: INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION, VERIFICACION O ENSAYO N.C.P.

description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

description: OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICION

title: SIE-CNELEP-2025-109-462114

answer: Estimado oferente se incluye como una obligación del contratista que el adjudicatario deberá presentarlos certificados de cumplimiento de normas ISO 9001 o ISO 14001 o ISO27001, vigente y avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad, previa firma de contrato. Sobre los bienes que se deberá presentar el certificado son los siguientes:1. VATÍMETRO DIGITAL CON PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN2. EQUIPO CINTRASTADOR DE MEDIDORES

description: Estimados miembros de la comisión, en las especificaciones técnicas se solicita la presentación de certificados de cumplimiento de normas avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE solicitamos que este requerimiento NO sea necesario en vista de que actualmente los trámites con el SAE no están cumpliendo con lo establecido en los procedimientos operativo PO16, tomando un tiempo de revisión y posterior emisión del certificado de más de 20 días lo cual afecta de forma directa a los oferentes.

answer: Estimado oferente en relación a su pregunta, esta comisión aclara en base a lo establecido en lasEspecificaciones Técnicas, que los oferentes deberán presentar de manera obligatoria en su oferta los siguientesdocumentos: Certificado de distribuidor o vendedor o representante autorizado por el fabricante de los bienes quea continuación se detallan:1. VATÍMETRO DIGITAL CON PANTALLA PARA VISUALIZACIÓN2. EQUIPO CINTRASTADOR DE MEDIDORES

description: Estimados miembros de la comisión, debido que para el cumplimiento de las especificaciones técnicas es necesario la presentación de varios equipos de distintas marcas solicito que nos sea necesario la presentación de Certificado de distribuidor o vendedor o representante autorizado por el fabricante de los bienes requeridos debido a la complejidad de esto además de ser un requerimiento de selección objetiva en subasta inversa tal como lo menciona el Artículo 38 de la resolución RE-SERCOP-2023-0136.

answer: Estimado oferente en relación a su pregunta se confirma que el equipo contrastador de medidores deberáser adecuado para medidores tipo socket tipo ANSI. Adicionalmente se deberá adjuntar el certificado de Gestión de la seguridad de información relativa a diseño, fabricación de instrumentos de medición de alta precisión paraempresas eléctricas.

description: Estimados miembros de la comisión podrían confirmar si el equipo referente a EQUIPO CONTRASTADOR DE MEDIDORES, es para medidores tipo socket ANSI o es para medidores tipo sobrepuesto IEC

description: GYE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y REVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA GRANDES CLIENTES GC

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

SANTILLAN FIALLO MARCELO ANTONIO

streetAddress: URB. CENTRAL PARK CLUB, calle LA MODERNA Diana Quintana 564 LA PUNTILLA

legalName: SANTILLAN FIALLO MARCELO ANTONIO

title: Subasta


description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

description: SE ADJUDICA ESTE PROCESO A LA EMPRESA ACRETI S.A., POR CONVENIR A LOS INTERESES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA UN SUC

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

title: SIE-CNELEP-2025-115-462114

description: SUC MNTTO ADQUISICIÓN DE CONECTORES Y ELEMENTOS DE COMPRESIÓN DE VARIOS TIPOS GD

SKYCOMPANY S.A.

streetAddress: TERCERA 110. KM. 5.5 DIAGONAL A LA PANADERIA PANKEYS S/N TARQUI

legalName: SKYCOMPANY S.A.

CASTRO BRAVO LEONEL AGUSTIN

streetAddress: LAS CAMELIAS NUECES E17-156 SAN BLAS

legalName: CASTRO BRAVO LEONEL AGUSTIN

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 LA FLORESTA

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

title: Subasta

status: terminated