description: OTROS APARATOS ELECTRICOS PARA CONMUTAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS O PARA HACER CONEXIONES A CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA UN VOLTAJE SUPERIOR A 1000 V: DE TENSION

description: OTROS APARATOS ELECTRICOS PARA CONMUTAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS O PARA HACER CONEXIONES A CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA UN VOLTAJE SUPERIOR  A 1000 V: CONTACTORES, RELES DE CORTE RAPIDO, DE INDUCCION, DE RETARDO DE TIEMPO, DE TENSION, RELES DIFERENCI

description: REVISAR INFORMACIÓN ADJUNTA

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELEP-2024-255-462114

answer: Se confirma que el terminal a suministrar en las derivaciones en T premoldeado es del tipo COMPRESION, se adjunta respuesta de sustento a lo indicado.

description: REVISAR ACTA DE CONVALIDACIÓN .... En el archivo 10-1-Especificaciones tecnicas SIE-CNELEP-2024-255-signed, en lo que respecta a los ítems de DERIVACION EN ?T? PREMOLDEADO, en la página 4 y 6 numeral 5.2 se detalla conector de compresión barra de aluminio con punta de cobre sin embargo, en el mencionado archivo 10-1-1525TB600 T CONECTOR 600-900A-signed en la página 4 del catálogo se muestra un terminal de otro tipo tipo perno.Aclarar si el tipo de conector a suministrar es el de compresión o el tipo perno.

answer: Se adjunta la respuesta a la solicitud de convalidación.

description: REVISAR ACTA DE CONVALIDACIÓN: En el archivo 8-1-ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTE 1-signed, en lo que respecta a los ítems de DERIVACION EN ?T? PREMOLDEADO, indicados en la página 15 y 18 numeral 5.2, se detalla conector de compresión barra de aluminio con punta de cobre sin embargo, en el mencionado archivo en la página 23 del catálogo se muestra un terminal de otro tipo tipo perno.Aclarar si el tipo de conector a suministrar es el de compresión o el tipo perno.

answer: ACLARACIÓN No. 3: Para el Ítem 5 DERIVACION EN "T" PREMOLDEADO, PARA CONEXION CON ACCESORIOS, 15/25 KV, 600 A, CALIBRE 1/0 – 2/0 AWG, regirse a lo solicitado en las especificaciones técnicas, del bien No. 5, en el ítem 5.2, en el cual se solicita conector de compresión de cobre para calibre 1/0.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN No. 2: Para el Ítem 3 CODO PREMOLDEADO, OCC, PARA 15 KV, MAXIMO 200 A, PARA CALIBRE 1/0 AWG, regirse a lo solicitado en el documento que contiene los términos de referencia, para el ítem 3, en el cual se solicita conector de compresión de cobre para calibre 1/0.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN No. 1: Estimados oferentes, se deberá entregar una sola muestra del material ofertado independientemente del calibre solicitado especificamente de (bushing inserto, conectores tipo codos, derivaciones en T, empalmes y puntas terminales) acorde a lo indicado en las especificaciones técnicas, que se encuentran publicadas en el portal de compras. Para el caso de los fusibles, solo sería necesario una muestra entre los rangos de 6 a 45 A y otra muestra adicional entre los rangos de 65 a 80 A

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, regirse a los estipulado en las especificaciones técnicas y términos de referencia, destacando que, las especificaciones técnicas de los materiales solicitados se encuentran descritos de forma clara en el actual proceso y en la página del Ministerio de energía renovable.

description: Estimados Señores,Por favor ayudeme con imagenes de referencia del material que se encuentran solicitando.Saludos,

answer: Estimados oferentes, regirse a lo solicitado en las especificaciones técnicas, del bien No. 5, en el ítem 5.2, en el cual se solicita conector de compresión de cobre para calibre 1/0.

description: Estimados señores de la comisión técnica, para el Ítem 5 DERIVACION EN "T" PREMOLDEADO, PARA CONEXION CON ACCESORIOS, 15/25 KV, 600 A, CALIBRE 1/0 – 2/0 AWG, en el literal 5.2 Conector de compresión barra de aluminio con punta de cobre se solicita calibre 1/0 AWG, favor aclarar si el conector que requieren es de calibre 1/0 AWG o 2/0 AWG.

answer: Estimados oferentes, regirse a lo solicitado en el documento que contiene los términos de referencia, para el ítem 3, en el cual se solicita conector de compresión de cobre para calibre 1/0.

description: Estimados señores de la comisión técnica, para el Ítem 3 CODO PREMOLDEADO, OCC, PARA 15 KV, MAXIMO 200 A, PARA CALIBRE 1/0 AWG, en el literal 5.2 Conector de compresión de cobre  se solicita 2-1/0 AGW, favor aclarar si el conector que requieren es de calibre  2AWG o 1/0 AWG.

answer: Estimados oferentes, se deberá entregar una sola muestra del material ofertado independientemente del calibre solicitado especificamente de (bushing inserto, conectores tipo codos, derivaciones en T, empalmes y puntas terminales) acorde a lo indicado en las especificaciones técnicas, que se encuentran publicadas en el portal de compras. Para el caso de los fusibles, solo sería necesario una muestra entre los rangos de 6 a 45 A y otra muestra adicional entre los rangos de 65 a 80 A.

description: Estimados señores de la comisión técnica, por favor indicar  la cantidad total de muestras solicitadas y especificar con mayor detalle cuales son los ítems del 1 al 18 que se solicita presentar muestra.

answer: Estimados oferentes, conforme lo establecido en el documento que contiene los términos de referencia, se deberá entregar una muestra del material ofertado independientemente del calibre solicitado (bushing inserto, conectores tipo codos, derivaciones en T, empalmes y puntas terminales) acorde a lo indicado en las especificaciones técnicas, que se encuentran publicadas en el portal de compras. Para el caso de los fusibles, solo sería necesario una muestra entre los rangos de 6 a 45 A y otra muestra adicional entre los rangos de 65 a 80 A.

description: Estimados señores,Por favor aclarar que ítems del proceso son para el envió de las muestras ?Saludos,

description: GYE MNTTO ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA REDES SUBTERRANEAS GD

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

ELEKTRON CIA LTDA.

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG 6-33 TOTORACOCHA

legalName: ELEKTRON CIA LTDA.

VILLON VILLACRESES JAVIER ALFREDO

streetAddress: CDLA GUAYACANES SOLAR 01,  MZ 63 A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA TERPEL SOLAR 11 TARQUI

legalName: VILLON VILLACRESES JAVIER ALFREDO

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

title: Subasta


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Unidad

scheme: SERCOP

description: LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES

scheme: CPC

description: LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES

description: SERVICIO DE LUBRICACION Y LIMPIEZA DE AUTOMOTORES

currency: USD

description: Se adjudica mediante Resolución Nro. CNEL-EOR-ADM-2025-0003-R del 10 de enero de 2025

title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR

description: LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES

description: LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOMOTORES

title: SIE-CNELEP-2024-257-462114

status: active

description: EOR Servicio de lavada engrasada y pulverizada para vehículos de CNEL EP Unidad de Negocio El Oro 2024 2025 GAF

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

scheme: EC-RUC

JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.

streetAddress: NICARAGUA AVENIDA DE LAS AMERICAS S/N EL BATAN

legalName: JUAN PEÑA RODAS CIA. LTDA.

LIMA VALLADOLID ANGEL DIDIER

region: EL ORO

locality: MACHALA

streetAddress: MACHALA  S/N MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: LIMA VALLADOLID ANGEL DIDIER

GONZALEZ OCHOA RONAL GONZALO

streetAddress: S/N MACHALA

legalName: GONZALEZ OCHOA RONAL GONZALO

CARDENAS SAGBAY ERIKA GEOVANNA

roles: tenderer supplier

streetAddress: LUCIO ARMIJOS C JORGE SANCHEZ CARDENAS  NUEVE DE MAYO

legalName: CARDENAS SAGBAY ERIKA GEOVANNA

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: PLATAFORMAS, TARIMAS PALETAS, PALETAS-CAJA, COLLARINES PARA PALETAS Y DEMAS BANDEJAS DE CARGA DE MADERA, ETC.

description: CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL PLIEGO

title: CAJAS, CAJONES, JAULAS, CILINDROS Y ENVASES SIMILARES DE MADERA; CILINDROS DE MADERA PARA CABLES; PLATAFORMAS, TARIMAS Y OTROS DISPOSITIVOS DE CARGA, DE MADERA; PANELES, BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS PRODUCTOS DE TONELERIA Y SUS PARTES (INCLUSODUELAS), D

title: SIE-CNELEP-2024-258-462114

answer: Estimados regirnos a las Especificaciones Técnicas del proceso SIE-CNELEP-2024-258, indican losiguiente:Pallet tipo Americano (ancho de tabla 1,8 cm)Cepillado en ambas caras de las tablas, incluyen los tacos. (ver acta)

description: ESTIMADA ENTIDAD CONTRATANTE POR FAVOR CONFIRMAR EL ESPESOR EN MM O CM DE LAS TABLAS CEPILLADAS AMBAS CARAS Y SI SOLO SON CEPILLADAS AMBAS CARAS SOLO LAS TABLAS O TAMBIEN EL TACO

description: GLR ADQUISICIÓN DE PALLETS DE MADERA PARA USO DE LAS BODEGAS DELA UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAS LOS RÍOS 2024 GAF

mainProcurementCategory: goods

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

FERNANDEZ CHOEZ GEMA ELIZABETH

region: MANABI

locality: PORTOVIEJO

streetAddress: AV. LIBERTAD MARTHA BUCARAN S/N SAN PABLO

legalName: FERNANDEZ CHOEZ GEMA ELIZABETH

title: Subasta


description: PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I

description: Por haber cumplido con todo lo establecido en los pliegos y termino de referencia del proceso y por haber ofertado el precio más bajo en la puja realizada a través del portal institucional de Compras Públicas

title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

title: SIE-CNELEP-2024-259-462114

answer: ITSeguinfo Cia Ltda adjunta documento CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 138-DJ-ESPOCH2023 pag. 68. Con las respectivas firmas solicitadas, además adjunta documento firmado por el representante legal El señor Carlos Fredi Yumbo Guaycha

description: Convalidar las firmas electrónicas faltantes en el documento ?7-13-CERExperiencia InforC Ecuador-signed.pdf?, CONTRATO MODIFICATORIOAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 138-DJ-ESPOCH-2023 pág. 68.Se solicita en virtud de completar la información requerida en relación alanexo ?7-13-CER Experiencia InforC Ecuador-signed.pdf? la firma delrepresentante legal El señor Carlos Fredi Yumbo Guaycha.

answer: Aclaración 7:Dentro de ?Productos o Servicios Esperados? en el documento ?Términos de Referencia?como en el ?Pliego? del proceso Nro. SIE-CNELEP-2024-259 se elimina lo siguiente:Los criterios de seguridad establecidos por el MINTEL que deben de considerarse son:Auditoria de seguridad, Protección de datos de usuario, Gestión de Seguridad y Seguridadde las Operaciones. (VER INFORMACION COMPLETA EN ARCHIVO ADJUNTO)

description: ACLARACION

answer: Aclaración 6:Se aclara en el pliego, que el técnico requerido, es para que cumpla las actividades detécnico de soporte local.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 5:Dentro de ?Personal Tecnico Minimo? en el documento ?Términos de Referencia? comoen el ?Pliego? del proceso Nro. SIE-CNELEP-2024-259 se agrega lo siguiente:Para validar al personal técnico, todos los oferentes deberán adjuntar a sus ofertas lacopia de cédula del técnico ofertado y también carta de compromiso laborar,debidamente firmada por el técnico y el oferente, en la cual se debe establecer que eltécnico ofertado se compromete a laborar para el oferente en la función requerida al100% durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 4:Dentro del documento ?Términos de Referencia? como en el ?Pliego? del proceso Nro.SIE-CNELEP-2024-259 se agrega lo siguiente:El plazo para la entrega, activación y puesta en marcha de la suscripción es de 5 díastérminos, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. El servicio de diseño,implementación y desarrollo de la nueva arquitectura, lo debe coordinar el oferenteganador con el administrador de contrato de la entidad.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 3:Dentro del documento ?Términos de Referencia? como en el ?Pliego? del proceso Nro.SIE-CNELEP-2024-259 se aclara lo siguiente:El técnico ofertado, no necesariamente debe estar laborando para el oferente queparticipe; ya que los servicios de diseño, desarrollo, implementación y despliegue de lanueva arquitectura distribuida deben ser ejecutados directamente por el fabricante. Porlo que para garantizar esto se deben contemplar al menos 48 horas por el tiempo devigencia del contrato; tal como se establece y se solicita en los ?Términos de referencia?(pág. 10 – ?Servicios esperados y ejecutados directamente por el fabricante?)

description: ACLARACION

answer: Aclaración 2:Dentro de ?Personal Técnico Minino? en el documento ?Términos de Referencia? comoen el ?Pliego? del proceso Nro. SIE-CNELEP-2024-259 se modifica lo siguiente:En la sección de personal técnico mínimo, se reemplaza función de ingenieroimplementador por técnico soporte.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1:Dentro del documento Obligaciones del contratista ?Términos de Referencia? como en el?Pliego? del proceso Nro. SIE-CNELEP-2024-259 se agrega lo siguiente:?Únicamente cuando el contratista realice una actividad sujeta a reporte de la Unidad deAnálisis Financiero y Económico, según los lineamientos emitidos por ésta, las entidadescontratantes, en la fase de ejecución contractual, exigirán la presentación del certificadode cumplimiento o su equivalente emitido por la UAFE?, conforme lo señalado en el art115.2 de la Normativa Secundaria del SERCOP.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, con el objetivo de promover la participación de un mayor número deinteresados, hemos decidido no considerar este requerimiento. (ver aclaración 7)

description: Estimada entidad, favor aclarar cuál es el requerimiento en el punto: "Sistema de Puntuación de Vulnerabilidad Común CVSS", considerando que este sistema está diseñado para evaluar y calificar vulnerabilidades, lo cual no es una función específica de la herramienta solicitada para protección de endpoints.

answer: Estimado oferente, con el objetivo de promover la participación de un mayor número deinteresados, hemos decidido no considerar este requerimiento. (ver aclaración 7)

description: Estimada entidad, favor aclarar cuál es el requerimiento en el punto: "Estándares del Centro de Seguridad de Internet CIS", dado que estos estándares están enfocados en buenas prácticas de configuraciones seguras para una protección proactiva de riesgos emergentes, lo cual no parece ser una directa de la herramienta solicitada para protección de endpoints.

answer: Estimado oferente, con el objetivo de promover la participación de un mayor número deinteresados, hemos decidido no considerar este requerimiento. (ver aclaración 7)

description: Estimada entidad, favor aclarar cuál es el requerimiento en el punto: "Guía de prueba del Proyecto de Seguridad de Aplicaciones Web Abiertas OWASP", considerando que este estándar está enfocado a un WAF, lo cual no es una funcionalidad específica de la herramienta solicitada para endpoints.

answer: Estimado oferente, con el objetivo de promover la participación de un mayor número deinteresados, hemos decidido no considerar este requerimiento. (ver aclaración 7)

description: Estimada entidad, favor aclarar cuál es el requerimiento en el punto: "Clasificación de amenazas del Consorcio de Seguridad de Aplicaciones Web WASC", dado que este estándar está orientado a la identificación y clasificación de amenazas en aplicaciones web, lo cual no parece ser una funcionalidad específica de la herramienta solicitada.

answer: Estimado oferente, con el objetivo de promover la participación de un mayor número deinteresados, hemos decidido no considerar este requerimiento. (ver aclaración 7)

description: Estimada entidad, favor aclarar cuál es el requerimiento en el punto: "Corporación de Confiabilidad Eléctrica de Norteamérica Estándares de protección de infraestructura NERC CIP", considerando que este estándar está enfocado en la protección de infraestructura crítica eléctrica, lo cual no es un propósito específico de la herramienta solicitada para protección de endpoints.

answer: Estimado oferente, con el objetivo de promover la participación de un mayor número deinteresados, hemos decidido no considerar este requerimiento. (ver aclaración 7)

description: Estimada entidad, favor aclarar cuál es el requerimiento en el punto: "Manual de Metodología de Pruebas de Seguridad de Código Abierto OSSTMM", dado que este estándar está orientado a la evaluación integral de riesgos operativos y técnicos, lo cual no parece alinearse con el alcance funcional específico de la herramienta solicitada.

answer: Estimado oferente, gracias por su pregunta que nos permite aclarar y agregar al pliegocomo requisito mínimo de cumplimiento que para validar al personal técnico, todos losoferentes deberán adjuntar a sus ofertas la copia de cédula del técnico ofertado y tambiéncarta de compromiso laboral debidamente firmada por el técnico y el oferente, en la cualse debe establecer que el técnico ofertado se compromete a laborar para el oferente enla función requerida al 100% durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato.(ver aclaración 5)

description: Estimada Entidad Contratante, se debe adjuntar copia de cédula del técnico que cumplirá la Función de Ingeniero Implementador?

answer: Estimado oferente, con el objetivo de promover la participación de un mayor número deinteresados, hemos decidido no considerar este requerimiento. (ver aclaración 7)

description: Estimada entidad, favor aclarar cuál es el requerimiento en el punto: "Publicaciones Especiales NIST 800-115 Guía Técnica para Pruebas y Evaluación de Seguridad de la Información", considerando que este estándar está enfocado en pruebas de seguridad y evaluación de sistemas, lo cual no parece corresponder al alcance específico de protección de endpoints que ofrece la herramienta solicitada.

answer: Estimado oferente, con el objetivo de promover la participación de un mayor número deinteresados, hemos decidido no considerar este requerimiento. (ver aclaración 7)

description: Estimada entidad, favor aclarar cuál es el requerimiento en el punto: "Los criterios de seguridad establecidos por el MINTEL que deben de considerarse son: Estándar de Ejecución de Pruebas de Penetración PTES", considerando que este estándar está orientado a la ejecución de pruebas de penetración, actividad que no parece estar directamente relacionada con el propósito específico de protección a nivel de endpoints y la herramienta solicitada.

answer: Estimado oferente, el servicio de diseño, desarrollo, implementación y despliegue de laarquitectura distribuida, que debe ser ejecutada por el fabricante. El soporte local deberealizarse de acuerdo a lo establecido en los ?Términos de referencia? (pág. 12, 13, 14 –?Obligaciones adicionales del contratista?).

description: Estimada entidad, favor confirmar que la puesta en marcha, el soporte local y el mantenimiento deben realizarse de forma remota en todas las consolas o presencial en la Consola Central, y desde allí distribuirse hacia las demás localidades de manera remota.

answer: Estimado oferente, gracias por su pregunta que nos permite aclarar y agregar al pliegoque: El plazo para la entrega, activación y puesta en marcha de la suscripción es de 5 díastérminos, contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. El servicio de diseño,implementación y desarrollo de la nueva arquitectura, lo debe coordinar el oferenteganador con el administrador de contrato de la entidad. (ver aclaración 4)

description: Favor confirmar el plazo otorgado para la implementación inicial del servicio, incluyendo la entrega, activación y puesta en marcha de la suscripción y las configuraciones correspondientes, de acuerdo con los requisitos detallados en los Términos de Referencia, ya que los mismos no lo mencionan.

answer: Estimado oferente, se acepta, sin embargo se recuerda que los parámetros mínimos seencuentran establecidos en el TDR

description: Estimada entidad, favor confirmar que se permita presentar el nivel de partner de fabricante y que sea tomado en cuenta el mayor nivel posible de este, para garantizar que tanto la protección como los servicios requeridos sean ejecutados con las mejores prácticas y estándares considerando la criticidad de CNEL EP en el país

answer: Estimado oferente, tal como se requiere en el pliego, en los ?Términos de referencia?(pág. 6, 9,12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 – ?Alcance?) la implementación, el Health – Check, elsoporte técnico remoto y el mantenimiento deben ser brindados y ejecutadosdirectamente por el fabricante. (ver aclaración 6).

description: Estimada entidad, favor confirmar si la implementación, el health-check, el soporte técnico local y el mantenimiento pueden ser brindados y ejecutados a través del canal autorizado, siempre que este cuente con especialistas técnicos certificados directos de fábrica, y cumpla con todos los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, manteniendo además el respaldo del soporte técnico de la marca.

answer: Si estimado oferente, se confirma que actualmente se poseen 12 consolas, informaciónque consta en el TDR ?Términos de referencia? (pág. 4 – ?Antecedentes?).

description: Estimada entidad, favor confirmar que actualmente poseen 12 consolas incluyendo la consola central y las de las unidades de negocio.

answer: Estimado oferente, sí es posible participar con certificados de su clientes, perocumpliendo con los requisitos y documentos solicitados en los ?Términos de referencia?(pág. 20 – ?Descripción del Ingeniero Implementador?).Además, se aclara que el técnico ofertado, no necesariamente debe estar laborando parael oferente que participe; ya que los servicios de diseño, desarrollo, implementación ydespliegue de la nueva arquitectura distribuida deben ser ejecutados directamente por elfabricante. Por lo que para garantizar esto se deben contemplar al menos 48 horas por eltiempo de vigencia del contrato; tal como se establece y se solicita en los ?Términos dereferencia? (pág. 10 – ?Servicios esperados y ejecutados directamente por el fabricante?).

description: Estimada entidad contratante, en referencia a la experiencia del personal técnico, es posible participar con certificados de nuestros clientes hacia nuestro ingneieros que labora en nuestra empresa

answer: Estimado oferente, tal como se encuentra establecido en los términos de referencia, sí seacepta la copia simple del contrato; se recuerda a los oferentes, que la entidadcontratante podrá verificar la autenticidad de las experiencias.

description: Estimada Entidad Contratante, para validar la experiencia del técnico, en el caso de que sea por prestación de servicios profesionales, el contrato que están requiriendo debe estar registrado en el Ministerio de Relaciones Laborales para ser válido? o sí aceptan una copia simple de un contrato, sin registro en ninguna Entidad.

answer: No estimado oferente, Ingeniería Electrónica, no es carrera afín a la experiencia requeridapara el personal técnico.

description: Estimada entidad contratante, en referencia al personal técnico por favor permitir participar con Ingeniería Electrónica como carrera afín

description: “CORP Renovación de suscripción para el sistema de protección antivirus de CNEL EP – GSI“

GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: NACIONES UNIDAS AMAZONAS 1014 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.

ITSEGUINFO CIA. LTDA.

streetAddress: TOLEDO MADRID N23-126 LA FLORESTA

legalName: ITSEGUINFO CIA. LTDA.

title: Subasta


description: SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL INSITUCIONAL CON CONDUCTOR

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO ESCUELAS, COLEGIOS O EMPRESAS

name: COMPAÑIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET

description: Por haber cumplido con todos los requerimientos mínimos solicitados por la CNEL EP – UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL.

title: SERVICIOS REGULARES URBANOS  Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

title: SIE-CNELEP-2024-262-462114

answer:
Se adjunta la declaración del impuesto a la renta correspondiente al año 2023, y que por algún error involuntario se adjuntó la declaración del año 2022. Es importante indicar a usted estimada entidad contratante, que la compañía de transporte AGUA CLARA S.A. STEET, se encuentra al día en las obligaciones tributarias. (se solicita a la entidad contratante verificar el (ANEXO Declaración impuesto a la renta 2023)

Por lo anteriormente descrito, se solicita a la entidad contratante, descargar el anexo Declaración impuesto a la renta 2023, adjunto a la presente carta de convalidación de errores, fin cumplir con lo solicitado en la respectiva acta de convalidación, particular que comunico para los fines pertinentes, así como hago énfasis en el cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales suscritas y contraídas por la compañía de transporte AGUA CLARA S.A. STEET, con las diferentes entidades del estado

description: REVISAR ACTA DE CONVALIDACIÓN...: De la información presentada, conforme lo indicado en su oferta en la página No. 12, en relación al numeral 1.4, realizar la presentación del Impuesto a la renta año 2023.

answer: Tal como consta en las páginas 18 y 19 de los Términos de Referencia del proceso SIE-CNELEP-2024-262, relacionada a la sección Equipo Mínimo de los requisitos mínimos, en lo referente a las FURGONETAS solicitadas, se establece que sea la ?Capacidad desde 12 a 18 personas?, mismo que se encuentra de manera clara y de acuerdo a lo que rige en la Normativa de Tránsito. Por lo tanto, en ningún momento se ha mencionado la palabra ?adulto? dentro de los documentos requeridos y menos aún la cantidad exclusiva de 18; por lo que el oferente deberá regirse a lo establecido a los Términos de Referencia.

name: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ELSA RADA DE CORTES C.A.

description: Estimada Entidad al como consta en los TDR, en la Seccion  Equipo minimo, se establece se requieren ?La capacidad de la furgoneta será de 12 a 18 pasajeros adultos ??,de acuerdo con esto se establecería, a nuestro criterio,  un error de fondo en el proceso de licitación, ya que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para el Servicio de Transporte Comercial Escolar e Institucional Art 23 , la capacidad pasajeros de una furgoneta de Transporte Escolar e Institucional debe estar en entre 12 y 18 pasajeros, al solicitar exclusivamente furgonetas de 18 existe una posible violación a lo establecido en el  Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Art.52, de   igual forma esto contradice también a lo establecido en el mismo Reg. Art.40 ya que no se estaría tomando como eje a la norma establecida en el Reglamento para el Servicio de Transporte Comercial Escolar e InstitucionalArt23.

answer: La actualización de los documentos del pliego y formato de oferta, realizadas por el SERCOP, para el procedimiento de contratación por subasta inversa electrónica, contiene los nuevos formularios, es decir, al utilizar el archivo en formato .USHAY del pliego del proceso SIE-CNELEP-2024-262, su oferta se actualizará automáticamente en los formularios, de forma adicional a lo antes indicado, se le comunica que como anexos al pliego de la Entidad, se subió adjunto el ANEXO 12, sobre el ANEXO 14 que corresponde al ?Formulario Único De Acuerdo De Integridad?, no se lo subió junto al pliego debido a que tiene relación con los proveedores que deseen registrarse en el Registro Único de Proveedores RUP.

description: Estimada Entidad!su ayuda ya que no se encuentran los formularios 1.1 presentacion y compromiso, anexo 12 nomina de socios accionistas, Formulario de compromiso de Asociacion o consorcio y Formulario unico de la integridad de la oferta.

description: GYE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL QUE LABORA EN HORARIOS NOCTURNOS ROTATIVOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL 2025 GAF

streetAddress: COOP. SANTIAGO ROLDOS GUASMO OESTE A DOS CUADRAS DE LA FARMACIA CRUZ AZUL SOLAR 6 MZ1353 TARQUI

SAMBOTRANSERC S.A.

locality: SAMBORONDON

streetAddress: ENTRE RIOS MZ 1 26 LA PUNTILLA

legalName: SAMBOTRANSERC S.A.

title: Subasta


description: MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL

description: MEDIDORES DE PARAMETROS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

description: Por haber presentado la oferta económica mas baja de acuerdo a la puja realizada en el portal de compras, por cumplir con la integridad de la oferta y los parámetros mínimos solicitados en los pliegos públicas

title: MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, LIQUIDOS O ELECTRICIDAD

title: SIE-CNELEP-2024-261-462114

answer:
Estimados señores, Buenas tardes. Adjunto convalidación solicitada.

Saludos cordiales.

description: 1.- De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la resolución N R.E-SERCOP-2023-0134 el cual indica ??Que la información documental para la verificación de un hecho,circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas, siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la información que se solicita convalidar??, indicar en que parte de su oferta se encuentra indicar se encuentra los certificados SAE de los medidores clase 16S, 12S y 9S, respecto al cumplimiento de norma y reporte de ensayos.2.- De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 116 de la resolución N R.E-SERCOP-2023-0134 el cual indica ??En caso de que una muestra presentada dentro del proceso de contratación, difiera con las características, descripciones, detalles o fichas señaladas en la oferta. En estos casos, la convalidación consistirá en que el oferente presente una nueva muestra??, ver acta

answer: Se adjunta Oficio Nro. SAE-CERT-2025-0090, respecto al cumplimiento de norma y reporte de ensayos. se solicita a la Comisión Técnica que proceda con la calificación favorable de la oferta presentada por GOLDENTIME S.A., reconociendo su apego a los principios de buena fe, eficiencia y transparencia que rigen los procesos de contratación pública.

description: 1.- De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la resolución N R.E-SERCOP-2023-0134 el cual indica ??Que la información documental para la verificación de un hecho,circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas,siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la información que sesolicita convalidar??, indicar en que parte de su oferta se encuentra el certificado de homologaciónemitido por el ARCOTEL para el módulo de comunicación que utilizará en su equipo ofertado.2.- De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la resolución N R.E-SERCOP-2023-0134 el cual indica ??Que la información documental para la verificación de un hecho,circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas,siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la información que se ver acta

answer: Estimados Comisión Técnica, adjunto respuesta de la convalidación de errores solicitada.

description: 1.- De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la resolución N R.E-SERCOP-2023-0134 el cual indica ??Que la información documental para la verificación de un hecho,circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas,siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la información que sesolicita convalidar??, indicar en que parte de su oferta se encuentra los certificados SAE de losmedidores clase 12S y 9S, respecto al cumplimiento de norma y reporte de ensayos.2.- De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 116 de la resolución N R.E-SERCOP-2023-0134 el cual indica ??En caso de que una muestra presentada dentro del proceso de contratación,difiera con las características, descripciones, detalles o fichas señaladas en la oferta. En estos casos, laconvalidación consistirá en que el oferente presente una nueva muestra??, convalidar las muestrasver acta

answer: Se adjunta formulario de vinculaciones conforme lo dispone la Resolución No. R.E-SERCOP-2023-0134 y reforma No. R.E-SERCOP-2024-0145 para su correspondiente verificación. Se adjunta certificado de homologación emitido por el ARCOTEL para el módulo de comunicación.

description: 1.- De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la resolución N R.E-SERCOP-2023-0134 el cual indica ??Que la información documental para la verificación de un hecho,circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas,siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la información que sesolicita convalidar??, indicar en que parte de su oferta se encuentra el certificado de homologaciónemitido por el ARCOTEL para el módulo de comunicación que utilizará en su equipo ofertado.2.- De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la resolución N R.E-SERCOP-2023-0134 el cual indica ??Que la información documental para la verificación de un hecho,circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas,siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la información que sever acta

answer:
Estimados señores, Buenas tardes. Adjunto convalidación solicitada.

Saludos cordiales.

description: 1.- De acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 116 de la resolución N R.E-SERCOP-2023-0134 el cual indica ??Que la información documental para la verificación de un hecho,circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas,siempre que de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la información que sesolicita convalidar??, indicar en que parte de su oferta se encuentra indicar se encuentra loscertificados SAE de los medidores clase 16S, 12S y 9S, respecto al cumplimiento de norma y reporte deensayos.2.- De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 116 de la resolución N R.E-SERCOP-2023-0134 el cual indica ??En caso de que una muestra presentada dentro del proceso de contratación,difiera con las características, descripciones, detalles o fichas señaladas en la oferta. En estos casos, laconvalidación consistirá en que el oferente presente una nueva muestra??ver acta

answer: Estimados Comisión Técnica, adjunto respuesta de la convalidación de errores solicitada.

answer: ACLARACIÓN 14:Se aclara que, la distribución de los 2523 medidores por Unidad de Negocio y la ubicación de las bodegas de las Unidades de Negocio beneficiadas de la presente compra:(VER INFORMACION COMPLETA EN ARCHIVO ADJUNTO)

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 13:Se aclara que, los medidores deben contar con licenciamiento perpetuo e irrestricto.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 12:Se aclara que, en la oferta se debe especificar el medio de comunicación inalámbrico para comunicación local para diagnóstico del medidor en laboratorio o en campo, sin tener que usar un lector óptico.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 11:Se aclara que, se acepta que para el servicio celular el medidor deberá tener embebida una SIMCard MFF2  y/o SIMCard removible, que puedan registrarse a las operadoras celulares locales.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 10:Se aclara que, en el display de medidor debe visualizarse: Fecha, Hora, Energías Activa y Reactiva, Entregada y Recibida (4 tarifas); Demanda Maxima Entregada y Recibida (4 tarifas) con sus tiempos de ocurrencia; Todas las Energías y demandas autoguardado; Factor de potencia; Voltajes y Corrientes por fase; Ángulos V-I por fases; Valores de PT y CT, numerador y denominador por separado (FM9S).Los parámetros requeridos serán los mismos que actualmente se encuentran estandarizados en plataformas, de conformidad con la Aclaratoria 2 y según cada modelo de medidor requerido; estos parámetros deberán ser aprobados por el Administrador del Contrato previo a su producción y entrega durante la fase contractual del presente proceso.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 9:Se aclara que, los medidores entregados como muestra en el presente proceso, cuya oferta documental sea calificada favorablemente, serán sometidos a test en el laboratorio que la comisión gestione oportunamente y se requerirá el acompañamiento del oferente para las pruebas de verificación de conformidad con la ACLARACIÓN 2.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 8:Se aclara que, en la oferta se debe adjuntar obligatoriamente el Certificado de Soporte Técnico emitido por el fabricante a favor del oferente, indicando el nombre y contacto del ingeniero o equipo de soporte avalado por fábrica.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 7:Se aclara que, los datos se alojarán en los servidores de CNEL EP , los Centros de Datos Nacionales, o infraestructura del proveedor y deberán estar disponibles 24/7 sin restricción alguna para CNEL EP durante el periodo de servicio requerido en este proceso, el oferente deberá contemplar en su oferta la disponibilidad del recurso de networking, en caso de no existir capacidad en los servidores mencionados y garantizar la soberanía de los datos para CNEL EP, de acuerdo con la legislación y normativa existente en el país para este efecto.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 6:De acuerdo a lo solicitado en las Características técnicas, el interfaz inalámbrico para conexión, lectura remota y facturación de los medidores debe ser por comunicación celular mediante cualquiera de las operadoras celulares a nivel nacional. Se aclara que acepta wifi de forma opcional.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 5:Se aclara que, Se solicita 1 (una) muestra por forma de medidor, es decir, 3 medidores en total (9S, 12S y 16S).

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 4:Se aclara que, en la oferta se debe adjuntar obligatoriamente el Certificado de Soporte Técnico emitido por el fabricante a favor del oferente, indicando el nombre y contacto del ingeniero o equipo de soporte avalado por fábrica.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 3:Se aclara que, En la oferta se debe adjuntar obligatoriamente el de Certificado de Homologación emitido por el ARCOTEL para el módulo de comunicación que utiliza el contador de energía ofertado.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2:Se aclara que, el suministro objeto de esta contratación obligatoriamente deberá tener compatibilidad con al menos una de las plataformas que maneja CNEL EP, las cuales son: Conexo Netsense,  Open Way Collection, Unity Suit,  HES Orca Hexing y Ezmass. Esto se verificará mediante un documento emitido en favor del oferente por parte del fabricante de las plataformas descritas que certifique la compatibilidad de los bienes ofertados, este documento deberá ser entregado como parte de la oferta.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 1:Se aclara que, se solicita obligatoriamente que toda la documentación REQUERIDA tales como formularios, catálogos, manuales y certificados sean entregados en idioma español, así mismo, las especificaciones técnicas solicitadas deberán estar referenciadas de forma precisa en el formulario correspondiente, donde se indique el archivo, página y apartado en que se puede verificar su cumplimiento.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, el alcance y la justificación de este proceso de contratación está publicado en portal SERCOP.

description: Estimada comisión técnica, como es de conocimiento público, la actual administración de CNEL EP ha emprendido un proceso de modernización de la red eléctrica respaldado por el ministerio de energía y Minas dentro de los cuales los medidores con capacidad de telemetría son parte integral de esta modernización, y conociendo que las pérdidas económicas de CNEL EP son la justificación para la compra de estos medidores en las especificaciones técnicas ?Llamadas de Alarmas en Tiempo Real? son para evitar manipulaciones por parte de los clientes de CNEL EP en el sistema de medición, por favor indicar que además del reset manual de demanda, confirmar que las siguientes pruebas también son necesarias para demostrar la detección de falla en la calidad del servicioeléctrico.

answer: Se aclara que, los medidores entregados como muestra en el presente proceso, cuya oferta documental sea calificada favorablemente, serán sometidos a test en el laboratorio que la comisión gestione oportunamente y se requerirá el acompañamiento del oferente para las pruebas de verificación de conformidad con la ACLARACIÓN 2

description: Estimada comisión técnica, como ustedes bien lo saben para evitar la comprar de productos que aparentemente cumplan con las especificaciones técnicas pero no con las funcionalidades requeridas y evitar además un perjuicio al estado, CNEL EP ha incorporado en sus procesos previos la entrega de muestras ?Para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas? Como lo indican los términos de referencia de este proceso, con sus respectivas pruebas de demostración de funcionalidades que exige el actual término de referencia, solicitamos se informe en cuál laboratorio de medidores de cuál Unidad de Negocio se harán las pruebas dedemostración.

answer: De acuerdo con las especificaciones técnicas, es obligatorio que en la oferta se incluya el certificado SAE por cada modelo/tipo/clase/forma de los medidores requeridos, emitido legalmente a favor del oferente.

description: Los tiempos son muy cortos para la obtención de los certificados SAE, se solicita eliminar este requisito.

answer: De acuerdo con las especificaciones técnicas, es obligatorio que en la oferta se incluya el certificado SAE por cada modelo/tipo/clase/forma de los medidores requeridos, emitido legalmente a favor del oferente.

description: Favor indicar si los certificados SAE son necesarios para esta etapa o se los entrega solo el contratrista adjudicado

answer: Se aclara que, los medidores deben contar con licenciamiento perpetuo e irrestricto.

description: Estimada comisión indicar si se requiere licenciamiento y su período de vigencia.

answer: Se mantiene el plazo de entrega.

description: Estimada comisión debido al tiempo de importación aceptar que se presenten las muestras por parte de oferente adjudicado

answer: Se mantiene el plazo de entrega.

description: Es posible incrementar el tiempo de entrega del suministro a 270 dias

answer: Se aclara que, se solicita obligatoriamente que toda la documentación REQUERIDA tales como formularios, catálogos, manuales y certificados sean entregados en idioma español, así mismo, las especificaciones técnicas solicitadas deberán estar referenciadas de forma precisa en el formulario correspondiente, donde se indique el archivo, página y apartado en que se puede verificar su cumplimiento.

description: Estimados señores de la comisión, su amable ayuda a fin de confirmar cómo se va a validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas en relación a la documentación y catálogos  presentados?

answer: Se aclara que, en la oferta se debe especificar el medio de comunicación inalámbrico para comunicación local para diagnóstico del medidor en laboratorio o en campo, sin tener que usar un lector óptico.

description: Estimados miembros de la comisión, en las especificaciones técnicas sobre el interfaz inalámbrico local para configuración y diagnóstico de los medidores con los terminales móviles, por favor confirmar que se puede realizar utilizando varios medios de comunicación existentes.

answer: De Acuerdo con las características técnicas, se debe cumplir con un módulo de comunicación celular para lectura Remota y Facturación, y un módulo para comunicación inalámbrica local para diagnóstico del medidor en laboratorio o en campo, sin tener que usar un lector óptico o medio que requiera un cable en la cercanía del medidor.

description: Señores de la comisión, referente a los interfaces inalámbricos para conexión, lectura remota y facturación se solicita que sea mediante comunicación celular y wifi, por favor aclarar si se debe cumplir con una de las dos considerando que el objeto del presente proceso de contratación es comunicación celular.

answer: Referente a lo solicitado en las características técnicas, el medidor debe traer antenas internas para la interconexión inalámbrica y que estas permitan, lectura remota y facturación. Se aclara que, se acepta de forma opcional un conector para antena externa siempre que se garantice el grado de protección solicitado.

description: Señores miembros de la comisión, referente a la antena para comunicación se solicita una antena interna para el interfaz de comunicación remoto y un conector para colocar una antena externa de forma opcional. Por favor aclarar si el requerimiento del conector externo es opcional dado que agregar un punto de conexión expuesto de forma externa afectaría el grado de protección ip y durabilidad del equipo debido a la exposición a humedad y salinidad existente en las zonas costeras donde serán instalados, así también este conector representa un punto de falla en la comunicación para lectura de datos ya que el cableado desde el conector hacia la antena externa sería vulnerable y de fácil manipulación.

answer: Se aclara que, se acepta que para el servicio celular el medidor deberá tener embebida una SIMCard MFF2  y/o SIMCard removible, que puedan registrarse a las operadoras celulares locales.

description: Estimados señores de la comisión técnica, en referencia a las características técnicas de los medidores para el servicio de comunicación por favor confirmar que se acepta una tarjeta embebida MFF2 o una tarjeta intercambiable, siempre que se garantice la comunicación en las redes celular del país 2G, 3G, 4G.

answer: Se aclara que, en el display de medidor debe visualizarse: Fecha, Hora, Energías Activa y Reactiva, Entregada y Recibida (4 tarifas); Demanda Maxima Entregada y Recibida (4 tarifas) con sus tiempos de ocurrencia; Todas las Energías y demandas autoguardado; Factor de potencia; Voltajes y Corrientes por fase; Ángulos  V-I por fases; Valores de PT y CT, numerador y denominador por separado (FM9S).Los parámetros requeridos serán los mismos que actualmente se encuentran estandarizados en plataformas, de conformidad con la Aclaratoria 2 y según cada modelo de medidor requerido; estos parámetros deberán ser aprobados por el Administrador del Contrato previo a su producción y entrega durante la fase contractual del presente proceso

description: Estimada Comisión es posible detallar cuales son los parámetros que se deberán mostrar en el display del medidor.

answer: Se aclara que, los medidores entregados como muestra en el presente proceso, cuya oferta documental sea calificada favorablemente, serán sometidos a test en el laboratorio que la comisión gestione oportunamente y se requerirá el acompañamiento del oferente para la pruebas de verificación de conformidad con la ACLARACIÓN 2.

description: Favor indicar si a las muestras se las someterá a pruebas donde se verifique el funcionamiento del suministro? Y precisar si se requiere acompañamiento del oferente?.

answer: Se aclara que, Se solicita 1 (una) muestra por forma de medidor, es decir, 3 medidores en total (9S, 12S y 16S).

description: Indicar de que modelos se requieren las muestras y que cantidad.

answer: De acuerdo con las especificaciones técnicas, es obligatorio que en la oferta se incluya el certificado SAE por cada modelo/tipo/clase/forma de los medidores requeridos, emitido legalmente a favor del oferente.

description: Estimada Contratante, favor considerar que las muestras físicas, así como los certificados SAE sean entregados únicamente por el oferente adjudicado y no en esta etapa pre-contractual

answer: Se aclara que, en la oferta se debe adjuntar obligatoriamente el Certificado de Soporte Técnico emitido por el fabricante a favor del oferente, indicando el nombre y contacto del ingeniero o equipo de soporte avalado por fábrica.

description: Estimada contratante según el Articulo, 130 Numeral 7 del RGLOSNCP no se puede solicitar certificado de distribuidor para garantizar la mayor participación de posibles oferentes, solicitamos eliminar este requisito.

answer: Se aclara que, los datos se alojarán en los servidores de CNEL EP , los Centros de Datos Nacionales, o infraestructura del proveedor y deberán estar disponibles 24/7 sin restricción alguna para CNEL EP durante el periodo de servicio requerido en este proceso, el oferente deberá contemplar en su oferta la disponibilidad del recurso de networking, en caso de no existir capacidad en los servidores mencionados y garantizar la soberanía de los datos para CNEL EP, de acuerdo con la legislación y normativa existente en el país para este efecto.

description: Estimada contratante favor indicar donde se alojarán los datos provenientes de las lecturas o cual será el mecanismo para la extracción de los mismos.

answer: De acuerdo con las características técnicas, la alarma de temperatura se mantiene tal como se solicita en los pliegos, la alarma de sobrecorriente se acepta como adicional.

description: Estimada Comisión Técnica, se solicita cordialmente se acepte alarma de sobrecorriente en lugar de temperatura, ya que es un sensor más preciso. El sensor de temperatura no brindaría información clara ya que pueden intervenir varios factores sobre este y no estaría dando un diagnóstico real del estado del medidor.

answer: Se aclara que, se acepta que para el servicio celular el medidor deberá tener embebida una SIMCard MFF2  y/o SIMCard removible, que puedan registrarse a las operadoras celulares locales.

description: Estimada Comisión Técnica, se solicita que la SIM embebida sea opcional.

answer: Se aclara que, se aceptan las interfaces inalámbricas de los medidores que son compatibles con las plataformas existentes en CNEL según las cuales son: Conexo Netsense,  Open Way Collection, Unity Suit,  HES Orca Hexing y Ezmass. Esto se verificará mediante un documento emitido en favor del oferente por parte del fabricante de las plataformas descritas que certifique la compatibilidad de los bienes ofertados, este documento deberá ser entregado como parte de la oferta. y que cumplan las mismas funciones solicitadas para la conexión inalámbrica mediante el uso de un terminal móvil para configuración y diagnóstico, sin tener que usar un lector óptico o cable. Se debe indicar la solución ofertada.

description: Estimada Comisión Técnica, se solicita cordialmente que la interfaz de Bluetooth sea un requerimiento opcional, ya que como comunicación local se tiene el puerto óptico y remota se tiene la comunicación celular que es una comunicación más rápida y segura.

answer: Se aclara que, se aceptan las interfaces inalámbricas de los medidores que son compatibles con las plataformas existentes en CNEL según las cuales son: Conexo Netsense,  Open Way Collection, Unity Suit,  HES Orca Hexing y Ezmass. Esto se verificará mediante un documento emitido en favor del oferente por parte del fabricante de las plataformas descritas que certifique la compatibilidad de los bienes ofertados, este documento deberá ser entregado como parte de la oferta. y que cumplan las mismas funciones solicitadas para la conexión inalámbrica mediante el uso de un terminal móvil para configuración y diagnóstico, sin tener que usar un lector óptico o cable. Se debe indicar la solución ofertada.

description: Estimada Comisión Técnica, se solicita cordialmente que el requerimiento de Wifi sea opcional, ya que se garantiza comunicación celular como comunicación remota.

answer: Se aclara que, el suministro objeto de esta contratación obligatoriamente deberá tener compatibilidad con al menos una de las plataformas que maneja CNEL EP, las cuales son: Conexo Netsense,  Open Way Collection, Unity Suit,  HES Orca Hexing y Ezmass. Esto se verificará mediante un documento emitido en favor del oferente por parte del fabricante de las plataformas descritas que certifique la compatibilidad de los bienes ofertados, este documento deberá ser entregado como parte de la oferta.

description: Estimada comisión técnica, por favor aclarar cuales serán las pruebas de comunicación que se realizarán entre los medidores y la plataforma de control y medidción de clientes especiales actualmente utilizada por CNEL EP.

answer: De acuerdo con las características técnicas, se requieren mínimo 20 canales.

description: Estimada Comisión técnica, se solicita cordialmente se acepte almacenamiento máximo de 16 canales, ya que con esta cantidad se cubre por completo el requerimiento de las especificaciones técnicas tanto para perfiles de carga como perfiles de instrumentación.

answer: Se aclara que, Se solicita 1 (una) muestra por forma de medidor, es decir, 3 medidores en total (9S, 12S y 16S).

description: Estimada Comisión Técnica, favor aclarar qué forma de medidor se requiere como muestra y se solicita cordialmente que sea una sola forma ya que todos los medidores tienen las mismas características y funciones.

answer: De acuerdo con las características técnicas del presente proceso, el tiempo de servicio de comunicaciones requerido para el presente proceso es de un año partir de la entrega de bienes y suscripción del acta entrega definitiva del contrato.

description: Estimada comisión técnica, por favor confirmar que el proceso debe incluir el periodo de 1 año de los servicios de medición avanzada y comunicación requeridos para el monitoreo de los medidores especiales en la plataforma actual utilizada CNEL EP

answer: Se aclara que, Se solicita 1 (una) muestra por forma de medidor, es decir, 3 medidores en total (9S, 12S y 16S).

description: Buen día, De qué medidor necesita la muestra?

description: CORP ADQUISICIÓN DE MEDIDORES CON TARJETA DE TELEMETRÍA FASE 1 GC

PMK ECUADOR CIA. LTDA.

streetAddress: SANTIAGO CARRASCO CORNELIO MERCHAN 4-92 HUAYNACAPAC

legalName: PMK ECUADOR CIA. LTDA.

NIOLA VALAREZO JORGE RUBEN

streetAddress: SOLAR 7 TARQUI

legalName: NIOLA VALAREZO JORGE RUBEN

GOLDENTIME S.A.

streetAddress: CAPITAN NAJERA CALLE 27 - C 5350 FEBRES CORDERO

legalName: GOLDENTIME S.A.

STECH S.A.

streetAddress: AV. JUAN TANCA AMRENGO AV. ORRANTIA - CALLE ABEL ROME S/N TARQUI

legalName: STECH S.A.

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JOSE MASCOTE  S/N NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

EASYMETERING S.A.

streetAddress: CEDROS TODOS LOS SANTOS 117 TARQUI

legalName: EASYMETERING S.A.

title: Subasta


description: PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD

description: PRECINTO O SELLO DE SEGURIDAD

description: CINTAS, CORDELES PLASTICOS CON CANDADO PARA SEGURIDAD

description: VER RESOLUCION ADJUDICACION

title: PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS Y TIRAS DE PLASTICOS, NO AUTOADHESIVAS, NI CELULARES NI REFORZADAS CON LAMINADOS, APOYOS O COMBINACIONES ANALOGAS CON OTROS MATERIALES

title: SIE-CNELEP-2024-263-462114

answer: En consideración a la pregunta realizada se adjunta a la presente acta las dimensiones y una imagen de la bolsa de seguridad para custodio de medidores.

name: COBERTURA TOTAL EN CONECTIVIDAD CAPCONTEL CIA. LTDA

description: Saludos cordiales estimados señores podrían subir imágenes gracias

description: CORP ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE SEGURIDAD PARA TRASLADO DE MEDIDORES GC

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

CERATI S.A.

streetAddress: AV. MIGUEL HILARIO ALCIVAR VICTOR HUGO SICOURET S/N TARQUI

legalName: CERATI S.A.

ENERGY BUILDING VIP ENERPING S.A.

streetAddress: CIUDADELA NAVAL NORTE VILLA 5  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ENERGY BUILDING VIP ENERPING S.A.

title: Subasta


description: OTROS CONDUCTORES ELECTRICOS, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: BARRAS ELECTICAS AISLADAS, CABLE AISLADO ACORAZADO, CABLE AISLADO DE ALIMENTACION, PROVISTO O NO DE CONECTORES, CABLES AISLADOS PARA SU USO EN POZOS DE MINAS, HILOS AISLADOS DEALIMENTACION.

description: CABLES PARA MEDIA TENSION, TIPO MONOPOLAR

description: Ver información adjunta

title: OTROS CONDUCTORES ELECTRICOS, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELEP-2024-264-462114

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Se elimina la presentación del ANEXO 14 que corresponde al ?Formulario Único De Acuerdo De Integridad?, debido a que NO APLICA, ya que tiene relación con los proveedores que deseen registrarse en el Registro Único de Proveedores RUP.

description: ACLARACION

answer: Se aclara que el término para la atención o solución de peticiones o problemas es de  diez (10 días).

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, se indica que el porcentaje del VAE es establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública según el Clasificador Central de Productos CPC, conforme la siguiente normativa:El artículo 37 del Reglamento de LOSNCP publicada el 20 de junio de 2022 en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 87, establece que: ?Art. 37.- Márgenes de preferencias.- En todos los procedimientos de contratación pública, el Servicio Nacional de Contratación Pública, fijará los umbrales de producción nacional, según el Clasificador Central de Productos (CPC) del Servicio Nacional de Contratación Pública, adicionalmente la entidad contratante publicará el porcentaje de valor agregado ecuatoriano de su objeto contractual, así mismo las ofertas declararán este porcentaje, el cual servirá para conceder el mecanismo de preferencia respectivo.?En el numeral 49 del Glosario de Anexos de la Normativa Secundaria del SERCOP publicada...VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: Estimados señores,Deseamos consultar la razón por la cual CNEL EP -Guayaquil, en el numeral 4.1.6 referente al porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano VAE mínimo de la oferta, ha establecido un umbral de 0.00%. Esto resulta inconsistente, ya que en el SOCE se indica que el VAE para los cables TTU de aluminio es del 40% para calibres similares a los solicitados.Aunque los calibres no son exactamente los mismos, el tipo de cable es equivalente, por lo que consideramos que el VAE debería mantenerse en el 40%. En el país existen diversas empresas fabricantes de conductores que producen estos cables y pueden cumplir sin inconvenientes con dicho porcentaje.Por tal motivo, solicitamos se revise y ajuste este parámetro para alinearlo con lo establecido en el SOCE.

answer: Dentro del proceso Nro. SIE-CNELEP-2024-264 en la pestaña de documentos Anexos, constan publicados los pliegos conformado con los siguientes archivos: part0.ushay, part1.ushay, part2.ushay. Los cuales los tres archivos deben de ser cargados al MFC.Para mayor información del uso del MFC lo encontrará en los manuales publicados por del SERCOP.

description: Estimados,Por favor publicar nuevamente los archivos del Pliego USHAY. Al intentar subirlos al MFC, aparece el siguiente mensaje de error: "Uno o más archivos no están en el archivo comprimido."

answer: Estimado oferente, se indica que el porcentaje del VAE es establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública según el Clasificador Central de Productos CPC, conforme la siguiente normativa:El artículo 37 del Reglamento de LOSNCP publicada el 20 de junio de 2022 en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 87, establece que: ?Art. 37.- Márgenes de preferencias.- En todos los procedimientos de contratación pública, el Servicio Nacional de Contratación Pública, fijará los umbrales de producción nacional, según el Clasificador Central de Productos (CPC) del Servicio Nacional de Contratación Pública, adicionalmente la entidad contratante publicará el porcentaje de valor agregado ecuatoriano de su objeto contractual, así mismo las ofertas declararán este porcentaje, el cual servirá para conceder el mecanismo de preferencia respectivo.?En el numeral 49 del Glosario de Anexos de la Normativa Secundaria del SERCOP publicada...VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: ESTIMADOS SEÑORES, CONSULTAMOS LA RAZON POR LA CUAL CNEL EP UN GUAYAQUIL, EN EL NUMERAL 4.1.6 PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO MINIMO DE LA OFERTA, HA PUESTO COMO UMBRAL DEL VAE REQUERIDO 0.00%, CUANDO EN EL SOCE SE ESTABLECE QUE EL VAE PARA LOS CABLES TTU DE ALUMINIO ES 40% PARA CALIBRES SIMILARES A LOS SOLICITADOS Y AUNQUE EN EL SOCE NO ESTAN EXACTAMENTE LOS MISMOS CALLIBRES, EL TIPO DE CABLE SI ES EL MISMO, POR LO QUE EL VAE DEBE SER IGUAL.   POR ELLO SOLICITAMOS SE CORRIJA ESTE PARAMETRO, PUES EN EL PAIS EXISTEN VARIAS EMPRESAS FABRICANTES DE CONDUCTORES QUE PRODUCEN ESTOS CABLES Y QUE PUEDEN CUMPLIR SIN PROBLEMAS CON EL VAE DEL 40%.

answer: Estimado oferente, se indica que el porcentaje del VAE es establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública según el Clasificador Central de Productos CPC, conforme la siguiente normativa:El artículo 37 del Reglamento de LOSNCP publicada el 20 de junio de 2022 en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nro. 87, establece que: ?Art. 37.- Márgenes de preferencias.- En todos los procedimientos de contratación pública, el Servicio Nacional de Contratación Pública, fijará los umbrales de producción nacional, según el Clasificador Central de Productos (CPC) del Servicio Nacional de Contratación Pública, adicionalmente la entidad contratante publicará el porcentaje de valor agregado ecuatoriano de su objeto contractual, así mismo las ofertas declararán este porcentaje, el cual servirá para conceder el mecanismo de preferencia respectivo.?En el numeral 49 del Glosario de Anexos de la Normativa Secundaria del SERCOP publicada...VER ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: ESTIMADOS SEÑORES, CONSULTAMOS LA RAZON POR LA CUAL CNEL EP UN GUAYAQUIL, EN EL NUMERAL 4.1.6 PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO MINIMO DE LA OFERTA, HA PUESTO COMO UMBRAL DEL VAE REQUERIDO 0.00%, CUANDO EN EL SOCE SE ESTABLECE QUE EL VAE PARA LOS CABLES TTU DE ALUMINIO ES 40% PARA CALIBRES SIMILARES A LOS SOLICITADOS NO ESTAN EXACTAMENTE LOS MISMOS, PERO EL TIPO DE CABLE SI ES EL MISMO, POR LO QUE EL VAE DEBE SER IGUAL.   POR ELLO SOLICITAMOS SE CORRIJA ESTE PARAMETRO, PUES EN EL PAIS EXISTEN VARIAS EMPRESAS FABRICANTES DE CONDUCTORES QUE PRODUCEN ESTOS CABLES Y QUE PUEDEN CUMPLIR SIN PROBLEMAS CON EL VAE DEL 40%.

name: ORGANIZACION TECNICA COMERCIAL ORGATEC-AP S.A.

description: GYE ADQUISICIÓN DE CABLE TTU ALUMINIO GD

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: GUAYAQUIL ROCAFUERTE 28-13 RIOBAMBA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

ECUACABLE S.A.

streetAddress: S/N PASCUALES

legalName: ECUACABLE S.A.

CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.

streetAddress: PANAMERICANA NORTE  S/N COTOCOLLAO

legalName: CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 BELISARIO QUEVEDO

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

title: Subasta


description: CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V, PERO INFERIOR A 72.5 KV.

description: Ver documentación adjunta

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELEP-2024-265-462114

answer: Aclaración 3:Considerar para las OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Conforme lo establecido enla normativa secundaria en el Art. 115.2.- Certificado de cumplimiento de la UAFE.-, que establece:Son sujetos obligados a reportar a la UAFE, las personas naturales o jurídicas cuyaactividad principal o secundaria, sea una de las que determine dicha Unidad.En el caso de que el contratista omita presentar dicho certificado en el términode treinta (30) días de suscrito el contrato será causal de incumplimiento delcontrato. En los casos en que el plazo de ejecución contractual sea menor a treinta(30) días, deberá entregarse el certificado al día siguiente de la suscripción delcontrato.?

description: ACLARACION

answer: Aclaración 2:Considerar para las OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: Conforme lo establecidoen la normativa secundaria en el Art. 115.2.- Certificado de cumplimiento de laUAFE.-, que establece:Únicamente cuando el contratista realice una actividad sujeta a reporte de laUnidad de Análisis Financiero y Económico, según los lineamientos emitidos porésta, las entidades contratantes, en la fase de ejecución contractual, exigirán lapresentación del certificado de cumplimiento o su equivalente emitido por la UAFE.La entidad contratante verificará si las actividades principales y secundariasdescritas en el RUC del contratista se encuentran sujetas a reporte de la Unidad deAnálisis Financiero y Económico, y notificará al contratista la obligación de obtenerel código de registro y su certificado de cumplimiento.La entidad contratante que identifique a un contratista que realice actividadessujetas a reporte de la UAFE, notificará al SERCOP con la siguiente información:nombre del contrat

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1:Se aclara que el Término para la atención o solución de peticiones o problemas esde 10 días

description: ACLARACION

answer: Estimado Oferente cumplir con lo estipulado en los términos de referenciadispuestas en el actual proceso, destacando que se solicita el certificado deconformidad de los bienes ofertados y avalados por el servicio de acreditaciónecuatoriana

description: Estimados Miembros de la Comisión Técnica, en las especificaciones técnicas se requieren reportes de ensayos, sin embargo, en los Términos de Referencia se requieren certificados de conformidad, por lo tanto, considerando que los reportes corresponden a documentos emitidos por laboratorios acreditados ISO/IEC 17025, y que los certificados de conformidad corresponden a documentos emitidos por laboratorios u OECs acreditados ISO/IEC 17065, se solicita se acepten reportes de ensayos ó certificados de conformidad.

answer: Estimado Oferente cumplir con lo estipulado en los términos de referencia yespecificaciones técnicas dispuestas en el actual proceso, destacando que lasnormas referidas también se encuentran publicadas en las especificaciones técnicasdel Ministerio de Electricidad y Energías Renovables

description: Estimados Miembros de la Comisión Técnica, se solicita se acepten certificaciones con norma IEC 60282 equivalente a la ANSI C37.42 para los seccionadores requeridos en el presente proceso.

answer: Estimado Oferente: Remitirse a lo indicado en los términos de referencia el cualenuncia lo siguiente:De no presentar las 3 muestras solicitadas es causal de descalificación.

description: Estimados Miembros de la Comisión Técnica, se solicita que para la entrega de las muestras se considere el numeral 6 del Art. 116 establecido en la resolución N R.E-SERCOP-2023-0134.

answer: Estimado OferenteRemitirse a lo indicado en los términos de referencia el cual enuncia lo siguiente:Presentar el Certificado de conformidad vigente y avalado por el Servicio deAcreditación Ecuatoriana (SAE) de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Leydel Sistema Ecuatoriano de la calidad. Además, el certificado del SAE deberáestar vigente a la presentación de la oferta

description: Estimados Miembros de la Comisión Técnica se solicita que los certificados de acreditación SAE para los 4 reportes de ensayos 1 por seccionador sean requeridos para el contratista adjudicado, en vista de que los trámites con el Servicio de Acreditación Ecuatoriano están demorando más de lo habitual actualmente, de 20 días en adelante, sin considerar que la entidad contratante no se responsabilizará de los costos de dichos documentos en caso de no ser adjudicados.

answer: Remitirse a lo indicado en los términos de referencia el cual enuncia lo siguiente:De no presentar las 3 muestras solicitadas es causal de descalificación.

description: ESTIMADA COMISION  tecnica, es posible no presentar muestra de todos los equipos requeridos, ya que son 4 items y no se puede tener de todos los equipos muestras , favor aceptar muestras al que sea adjudicado gracias

answer: Estimado Oferente cumplir con lo estipulado en los términos de referencia yespecificaciones técnicas dispuestas en el actual proceso destacando que las normasreferidas también se encuentran publicadas en las especificaciones técnicas delMinisterio de Electricidad y Energías Renovables.

description: Estimados, solicitamos que se rectifique la norma de fabricación para el item 1 SECCIONADOR CUCHILLA TIPO ABIERTO 27KV 600A , en donde en el numeral 7 solicita que la norma de fabricación sea IEEE C37.41/ IEEE C37.42, cuando la norma correcta debería ser la IEEE C37.30.1 "AC High-VOltage Air Switches Rated Above 1000V".   Lo que implica que los certificados de norma deberán ser realizado bajo la misma norma IEEE C37.30.1

name: IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.

name: ESEMEC COMPANIA DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A.

description: GYE -ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES PARA TRABAJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - GD

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

streetAddress: AV. COSME RENELLA MZ. 2  SOLAR 7 TARQUI

ISEM S A

streetAddress: SOL# 02 TARQUI

legalName: ISEM S A

AKLLA ECUADOR S.A.

streetAddress: AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE CALLE C.29 N-E ENTRE AV. COSTANERA Y  AV. 4 NE MZ 3053 VILL 32 TARQUI

legalName: AKLLA ECUADOR S.A.

QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: INDANZA AV. DE LA PRENSA 140 SAN BLAS

legalName: QUEMCO CIA. LTDA.

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: SAN VICENTE GALPON N 5 AV GRAL ENRIQUEZ SN COTOGCHOA

title: Subasta


title: SERVICIOS REGULARES URBANOS  Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

description: SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL INSITUCIONAL CON CONDUCTOR

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO ESCUELAS, COLEGIOS O EMPRESAS

title: SIE-CNELEP-2024-266-462114

answer: El contratista deberá contar un seguro de para vehículos, con cobertura de Responsabilidad Civil, yentregará una copia de la póliza al Administrador del Contrato antes de firmar el contrato. (Ver Acta)

description: Saludos señores de entidad contrate. Mi pregunta es la siguiente dentro de los términos de referencia solicitan una garantía de póliza vehículo contra todo riesgo.  es decir debemos de contratar un poliza de seguro total ?. y no solo un RC de cierta valor.

description: GLR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE CNEL GLR 2024 2025 GAF

streetAddress: COOP. SANTIAGO ROLDOS GUASMO OESTE A DOS CUADRAS DE LA FARMACIA CRUZ AZUL SOLAR 6 MZ1353 TARQUI

legalName: COMPAÑIA DE TRANSPORTE AGUA CLARA S.A. STEET

EXPRESS-FENIX S.A.

locality: ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN)

streetAddress: CDLA. BOLIVAR CANTON SAMBORONDON DIAGONAL A LA FARMACIA CRUZ AZUL MZ 20 SOLAR 8 ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN), CABECERA CANTONAL

legalName: EXPRESS-FENIX S.A.


description: OTROS APARATOS ELECTRICOS PARA CONMUTAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS O PARA HACER CONEXIONES A CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA UN VOLTAJE SUPERIOR A 1000 V: DE INDUCCION

description: OTROS APARATOS ELECTRICOS PARA CONMUTAR O PROTEGER CIRCUITOS ELECTRICOS O PARA HACER CONEXIONES A CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA UN VOLTAJE SUPERIOR  A 1000 V: CONTACTORES, RELES DE CORTE RAPIDO, DE INDUCCION, DE RETARDO DE TIEMPO, DE TENSION, RELES DIFERENCI

description: La oferta técnica y económicamente cumple con los requerimientos establecidos en los pliegos ycaracterísticas técnicas de los bienes requeridos,

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELEP-2024-267-462114

answer: CONVALIDACION

name: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

description: VER ACTA

answer:
Estimados Señores CNEL EP GUAYAS LOS RÍOS,

Por medio del presente Convalido lo solicitado de mi Representada del proceso SIE-CNELEP-2024-267.

Saludos,

description: VVER ACTA

answer:
Estimados Señores CNEL EP GUAYAS LOS RÍOS,

Por medio del presente Convalido lo solicitado de mi Representada del proceso SIE-CNELEP-2024-267.

Saludos,

description: VER ACTA

answer: Se adjunta Oficio en respuesta a la solicitud de convalidación de errores, con sus respectivos documentos de soporte.

description: VER ACTA

answer: Se adjunta oficio de respuesta a la solicitud de convalidación realizada a Elektron Cia. Ltda., y formato de entrega de muestras con la recepción de convalidación.

description: VER ACTA

answer: CONVALIDACION

description: VER ACTA

answer: Aclaración 2:Estimados Oferentes, en la presentación de las muestras se requieren los Ítems 1,2,4,6,7 y 8. ( ver acta)

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1:Estimados Oferentes, se anexa las características y notas corregidas de los ítems 4 y 5 de las características técnicas, acorde al objetivo del proceso. (ver acta)

description: ACLARACION

answer: Los certificado de conformidad / pruebas de ensayo (Avalados por el SAE), son documentos habilitantes en la integridad de la oferta, solicitados en las especificaciones técnicas. (ver acta)

description: Buenos días, agradeceré autorizar la entrega de certificados de conformidad o pruebas de ensayo, por parte de la empresa ganadora con la entrega de los bienes.

answer: Remitirse a la aclaración 2.  ( ver acta)

description: Buenos días, considerando que la exigencia de muestras para cada uno de los items, es un modo de direccionar el proceso, solicitamos se nos permita entregar muestras de: 1 unid Punta Terminal, 1 unid de Codo desconectable, 1 unid Bushing insert.Ademàs de las muestras indicadas, se pueda entregar imagenes fotográficas de los productos.

answer: Remitirse a la aclaración 1. ( ver acta)

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, para el ítem 5 CODO DESCONECTABLE 15 KV, 200 AMP, CALIBRE 4/0 AWG las notas 1, 2, 3, 4, 5 del archivo Características Técnicas y la imagen referencial hacen referencia a pararrayos tipo codo. Favor aclarar si lo que se requiere es el conector tipo codo o el pararrayo tipo codo.

answer: Remitirse a la aclaración 1 ( ver acta)

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, para el ítem 4 CODO DESCONECTABLE 15 KV, 200 AMP, CALIBRE 1/0 AWG las notas 1,2, 3, 4  y 5 del archivo Características Técnicas hacen referencia a pararrayos tipo codo. Favor aclarar si lo que se requiere es el conector tipo codo o el pararrayo tipo codo.

description: GLR MNTTO ADQUISICIÓN DE PUNTAS, TERMINALES, EMPLAMES Y ACCESORIOS DE RED SOTERRADAS PARA 15 Y 69 KV GD

ELEKTRON CIA LTDA.

streetAddress: HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG 6-33 TOTORACOCHA

legalName: ELEKTRON CIA LTDA.

VILLON VILLACRESES JAVIER ALFREDO

streetAddress: CDLA GUAYACANES SOLAR 01,  MZ 63 A DOS CUADRAS DE LA GASOLINERA TERPEL SOLAR 11 TARQUI

legalName: VILLON VILLACRESES JAVIER ALFREDO

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta


title: SERVICIOS DE PLANIFICACION, CREACION Y COLOCACION DE PUBLICIDAD

title: SIE-CNELEP-2024-269-462114

description: favor adjuntar listado detallado de productos a obtener

description: pueden adjuntar las especificaciones técnicas claras de cada producto a obtener

description: Saludos estimada comisión técnica y delegados, sería muy importante y correcto que tomen en consideración solicitar uno o dos personal técnico con sus respectivas certificaciones, para que los mismos sean los responsable de realizar las distintas instalaciones, desmontajes y garantizar el trabajo, tal y cual como lo establece la ley.

description: cuales son las medidas de los letreros en que material se deben realizar?

description: los diseños finales en ai y toda la información en que tiempo entregaria la entidad?

description: cuantos rótulos corpóreos son? cuantas señaléticas son? es solo entrega o deben ser instaladas?

description: en los TDR no se especifica los materiales ni el pedido claro de la señalética, letreros etc q pide la entidad, se pide adjuntar el documento con toda la información completa?

description: el anticipo una vez firmado el contrato en que tiempo realizaría el desembolso la entidad?

description: este proceso ya salió, ahora la entidad si realizaría la calificación?

description: GLR ADQUISICIÓN DE LETREROS CORPOREOS Y SEÑALÉTICA PARA LAS AGENCIAS Y SUBESTACIONES DEL SISTEMA DURÁN, DAULE Y QUEVEDO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO 2024 GAF

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

HIDALGO IMAICELA DARWIN ANGEL

streetAddress: VEHICULAR 10 DE AGOSTO Y NOVENA SUR 2929 MACHALA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: HIDALGO IMAICELA DARWIN ANGEL

LOOR SACOTO OSCAR AUGUSTO

streetAddress: REALES TAMARINDOS 1 DE MAYO S/N 12 DE MARZO

legalName: LOOR SACOTO OSCAR AUGUSTO

ZAMBRANO MACIAS LUIS ANTONIO

streetAddress: barrio cerecita, numero 1 referencia frente al cuerpo de bomberos S/N JUAN GOMEZ RENDON (PROGRESO)

legalName: ZAMBRANO MACIAS LUIS ANTONIO

FERNANDEZ CHOEZ GEMA ELIZABETH

streetAddress: AV. LIBERTAD MARTHA BUCARAN S/N SAN PABLO

legalName: FERNANDEZ CHOEZ GEMA ELIZABETH


description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, DIFUSORES, GLOBOS DE LUZ, DE MATERIALES PLASTICOS.

description: Por haber cumplido con las especificaciones técnicas y pliegos exigidos por la entidad contratante.

title: PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, ETC., DE MATERIALES PLASTICOS

title: SIE-CNELEP-2024-268-462114

answer: Estimados, el Certificado al cual se hace referencia en las Especificaciones Técnicas es al Certificado NTE INEN 2657 el cual deberá estar vigente, además junto al certificado INEN deberán anexar el certificado de pruebas o ensayos de referencia para la obtención de dicha norma INEN.

description: Estimada entidad en el documento Especificaciones técnicas pagina 5 otros parámetros  REQUIERE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS, El único certificado permitido en el Ecuador según la homologación del Ministerio de Energía y Minas  es el sello de calidad INEN según la norma NTE INEN 2657:2021 Este sería al igual que el certificado de conformidad el que se debe presentar por cada producto?

answer: Estimados, el requerimiento de Certificado de Pruebas y Reporte de Ensayos, son los que se realizan para la obtención del sello de calidad INEN, los cuales deberán anexarse junto a la Certificación INEN en caso de bienes producidos en Ecuador o el Certificado SAE cuando el producto sea importado.

description: Estimada entidad en el documento Especificaciones técnicas pagina 5 otros parámetros REQUIERE CERTIFICADO DE PRUEBAS Y REPORTE DE ENSAYOS, Entendemos que reporte de ensayos son de las diferentes pruebas que se realizan al material por lo que nos parece que está duplicado el requerimiento Estos ensayos o pruebas serían los realizados para la obtención del sello de calidad INEN bajo la norma NTE INEN 2657:2021?

answer: Estimados, el Certificado al cual se hace referencia en lasEspecificaciones Técnicas es al Certificado NTE INEN 2657 el cual deberá estar vigente, ademasjunto al certificado INEN deberán anexar el certificado de pruebas o ensayos de referencia parala obtención de dicha norma INEN..

description: Estimada entidad en el documento Especificaciones técnicas pagina 5 otros parámetros REQUIERE CERTIFICADO DE COMFORMIDAD, El único certificado de conformidad obligatorio según el Ministerio de Energía y Minas es el sello de calidad bajo la norma NTE INEN 2657:2021 que hace referencia a un certificado de esquema 5 Este sería el certificado al que ustedes se refieren por cada producto?

description: STD Mntto adquisicion de postes de fibra de vidrio GD

EQUISPLAST S.A.

streetAddress: VICTORIA DEL PORTETE IRQUIS / PANAMERICANA SUR 17 Y CALLE SIN NOMBRE  17 VICTORIA DEL PORTETE (IRQUIS)

legalName: EQUISPLAST S.A.

DISPOSTES CIA.LTDA.

region: COTOPAXI

locality: LATACUNGA

streetAddress: SAN FRANCISCO DE ASIS SAN ALFONSO S/N SAN BUENAVENTURA

legalName: DISPOSTES CIA.LTDA.

title: Subasta