description: CAJAS DE PROTECCION PARA MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA POLIFASICAS

description: CAJAS DE PROTECCION PARA MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA POLIFASICOS

description: ver resolución de adjudicación

title: PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD

title: SIE-CNELEP-2025-051-462114

answer: Estimado oferente, sobre este elemento se indica que es una tapa cuadrada que cierra el agujero superior de la base socket, que viene con sus accesorios incluidos, se presenta imagen

description: Estimados para el item 2 BASE SOCKET CLASE 200 DE 5TERMINALES, solicitamos que se aclare a que se refiere el numeral 16  PLACA REMOVIBLE DE CERRADO DE CAJA CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS con una medida de 3.5PULGADAS X 3.5 PULGADAS

answer: Estimado oferente, se aclara lo siguiente al respecto de las bases clase 100 de 4 terminales

description: Estimados solicitamos que se rectifique el valor solicitado para el Item 1 BASE SOCKET CLASE 100, donde en el numeral 11 se solicita que la capacidad del terminal de conexión sea desde cable 6 hasta cable 350MCM sin embargo  para las bases de clase 100 la corriente nominal es de 100amperios, lo que significa que un solicitar un cable de 350MCM excede demasiado este requerimiento.   El valor correcto debería ser un calibre desde cable 6AWG hasta 2AWG

answer: VER ACTA

description: Estimados, solicitamos que se corrija la solicitud en el item 01, base socket Clase 100 - 4terminales.  El calibre correcto debe ser hasta 1/0 debido a que estos elementos soportan hasta 100amperios

answer: Estimado Oferente se detalla las especificaciones técnicas

description: Estimados señores. por favor enviar las especificaciones en formato que se pueda abrir, muchas gracias

answer: Estimado Oferente, de acuerdo con lo solicitado en el presente proceso de contratación, NO se requiere muestras, tal como indican los Términos de referencias en los apartados ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y OTROS PARÁMETROS

description: Señores Comision tecnica Por el mismo motivo que se desconoce cual es la norma de diseño requerida y siendo las bases un producto conocido por ustedes y en honor al tiempo tan corto a partir de las respuestas, se solicita no pedir la presentación de muestras para este proceso, atentamente,

answer: Estimado Oferente, los certificados SAE deben ser presentados por el oferente, junto con las especificaciones técnicas del material, tal como indican los Términos de referencias en los apartados ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y OTROS PARÁMETROS.

description: Sres. comision tecnica CENELEP, se solicita Reportes de Ensayo y Certificado de Conformidad, pero no se menciona bajo que norma se solicitan estos documentos, por lo tanto se solicita indicar la norma de diseño y fabricación bajo la cual debe estar hecho el reporte de ensayo y la conformidad y considerando que a partir de la publicacion de las respuestas a la entrega sería de 3 días, en honor al tiempo, pavor solicitar los avales del SAE al oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, ya que imposible avalar un documento en 3 días, Atentamente,

answer: Estimado Oferente, los certificados SAE deben ser presentados por el oferente, junto con las especificaciones técnicas del material, tal como indican los Términos de referencias en los apartados ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y OTROS PARÁMETROS

description: Sr. CNELEP Señores de la comicion la documentacion del SAE, deberia solicitar  a la empresa ganadora, por cuantpo esto de presentar en la oferta tecnica no se puede adjuntar por cuanto demora mas de 15 dias,por lo tanto se acepte de la manera muy respetuosa esta peticion ña oferta sin estos documentos.

answer: Estimado Oferente, de acuerdo con lo solicitado en el presente proceso de contratación deberá presentar para un certificado para cada producto

description: Estimados miembros de la Comisión Técnica, solicitamos se haga valido solamente una certificación con verificación de SAE de los certificados: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CERTFICADO DE PRUEBAS Y/O REPORTE DE ENSAYOS Y EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS tanto para las bases socket clase 100 4 terminales y clase 200 5 terminales, esto en virtud que ambas tienen mismos materiales, lo único que cambiaría son la cantidad de terminales en cada tipo. Favor considerar esta solicitud dado que el tiempo de presentación de la oferta es corto y las verificaciones del SAE toman más de 15 dias.

answer: Estimado Oferente, de acuerdo con lo solicitado en el presente proceso de contratación, NO se requiere muestras, tal como indican los Términos de  referencias en los apartados ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y OTROS PARÁMETROS.

description: Estimados miembros de la Comisión Técnica Le agradecemos confirmar si se va a requerir muestras tanto de la base socket Clase 100 4 terminales y clase 200 5 terminales, garantizando que cada proveedor entregue el producto y marca que ofertan al momento de la adjudicación.

answer: Estimado oferente, las bases socket deben cumplir las especificaciones técnicas descritas en los Términos de referencia. No se especifica marcas.

description: buenas tardes pueden ser 2 marcas para completar la cantidad

answer: Estimado oferente, las bases socket deben cumplir las especificaciones técnicas descritas en los Términos de referencia. No se especifica marcas.

answer: Estimado Oferente, los certificados SAE deben ser presentados por el oferente, junto con las especificaciones técnicas del material, tal como indican los Términos de referencias en los apartados ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y OTROS PARÁMETROS.

description: Estimados señores de la comisión solicito comedidamente que los documentos emitidos por la SAE avalando los certificados de conformidad e informe de ensayo sean requeridos al oferente adjudicado o ganador, debido a que los trámites demoran de 20 días en adelante y además generan costos innecesarios al menos si no resulta adjudicado, permitiendo en esta primera etapa precontractual se presente un compromiso de entrega de los certificados que emite la SAE. Muchas gracias

description: MAN ADQUISICION DE BASES SOCKET PARA MEDIDORES DE  CLIENTES MASIVOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO MANABI GC

streetAddress: AV. COSME RENELLA MZ. 2  SOLAR 7 TARQUI

legalName: IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.

AMBROSE S.A.

legalName: AMBROSE S.A.

UNISIGN S.A.

streetAddress: Cdla: Mapasingue este, Calle: Tercera - Vía a Daule Km. 5.5 Antes de llegar a Panadería Pankey Diagonal 110 TARQUI

legalName: UNISIGN S.A.

ALCAMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

streetAddress: S60C AV.MALDONADO E1-154 SANTA BARBARA

legalName: ALCAMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

title: Subasta


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Unidad

scheme: SERCOP

description: MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO RESIDENCIAL

scheme: CPC

description: MEDIDORES DE PARAMETROS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

currency: USD

description: VER INFORMACION EN DOCUMENTOS ADJUNTOS

title: MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, LIQUIDOS O ELECTRICIDAD

title: SIE-CNELEP-2025-053-462114

status: active

answer: No se acepta la presentación de muestras fabricadas en años anteriores. En este sentido, solicitamos regirse a lo indicado en el archivo denominado "DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS? y el ?DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA?, los cuales forman parte integral del procedimiento de contratación y son de cumplimiento obligatorio.

description: Estimada Comisión Técnica. Favor confirmar que se puede presentar muestras del año 2024, ya que la muestras fueron fabricadas a finales del año 2024 y esto no afecta su funcionamiento ni características constructivas.

description: GYE ADQUISICION DE MEDIDORES ELECTRONICOS TIPO SL CL 200 FORMA 2S CONVENCIONAL GC

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

scheme: EC-RUC

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

GOLDENTIME S.A.

streetAddress: CAPITAN NAJERA CALLE 27 - C 5350 FEBRES CORDERO

legalName: GOLDENTIME S.A.

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

FURCHETSA S.A.

roles: tenderer supplier

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JOSE MASCOTE  S/N NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

ELECTRICA DEL ECUADOR S.A. ELECTRIECU

streetAddress: ROSENDO AVILES ESMERALDAS - LOS RIOS 1814 GARCIA MORENO

legalName: ELECTRICA DEL ECUADOR S.A. ELECTRIECU

ELSYSTEC S.A.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: VASCO DE CONTRERAS AV. MAÑOSCA N35-251 LA VICENTINA

legalName: ELSYSTEC S.A.

SUPTELEC S.A.

streetAddress: LA PRADERA AV. DIEGO DE ALMAGRO N-38 SAN BLAS

legalName: SUPTELEC S.A.

RENO CAPITAL FAM S.A.S.

region: SUCUMBIOS

locality: LAGO AGRIO

streetAddress: AMAZONAS ATACAMES 521 NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: RENO CAPITAL FAM S.A.S.

title: Subasta

status: successful

initiationType: tender


description: TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE DE PLASTICO

description: VER RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

title: OTROS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O EL ENVASADO DE MERCANCIAS, DE MATERIALES PLASTICOS; TAPONES, TAPAS Y OTROS CIERRES DE MATERIALES PLASTICOS

title: SIE-CNELEP-2025-055-462114

answer: Se indica que han sido cargados los formularios que se deben de presentar en el proceso SIE-CNELEP-2025-055.

description: ACLARACION

answer: Donde Dice: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTO DE PROTECCION DE BASE SOCKET SIN SERVICIO Dimensiones (en pulgadas): - Altura: mínima: 0,5 máxima: 0,6 - Largo (Diámetro externo): mínima: 6,93 máxima: 7 - Pestañas y/o bayonetas para inserción en cada Mordaza: 7 Nota: Se deberá incluir 8592 stickers adhesivos superpermanente de 10X7 cm color ROJO con texto Persuasivo proporcionado por la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos. - Muestra: 1 elemento cobertor; 1 Adhesivo Debe de decir: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTO DE PROTECCION DE BASE SOCKET SIN SERVICIO (VER TDR)

description: ACLARACION

answer: SE ANEXAN FORMATOS

description: ACLARACION

answer: Ver Aclaración 1

description: Estimados solicitamos que para las muestras, se acepten tapas de plásticos para bases socket de 4 terminales.

answer: Ver Aclaración 1

description: Estimados señores, en las especificaciones técnicas de los cobertores para base socket se indica que deben incluir 7 bayonetas. solicitamos que lo revisen ya que por lo general incluyen 4 bayonetas ya que todas las bases socket tienen mínimo esos 4 puntos, por lo que solicitamos que se corrija el requerimiento a 4 bayonetas.

answer: No, se otorgará el 30% en calidad de anticipo conforme lo indicado en los TDR y Pliegos del presente proceso

description: Para garantizar el correcto flujo de recursos para gestionar oportunamente el proyecto de suministro solicitamos ampliar el valor del anticipo a 50%.

description: GLR ADQUISICION DE ELEMENTO DE PROTECCION DE BASE SOCKET SIN SERVICIO GC

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CITIWEN S.A.

streetAddress: CDLA. MAPASINGUE ESTE, CALLE TERCERA, KM. 5.5 VIA DAULE 110 TARQUI

legalName: CITIWEN S.A.

ENERGY BUILDING VIP ENERPING S.A.

streetAddress: CIUDADELA NAVAL NORTE VILLA 5  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ENERGY BUILDING VIP ENERPING S.A.

title: Subasta


rationale: GYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN INSTALACION REEMPLAZO DE ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA EQUIPOS ANALIZADORES DE REDES BASICO Y AVANZADO GP.


description: SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES CON CONDUCTOR

description: SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONES, CAMIONETAS Y OTROS VEHICULOS DE CARGA, CON CONDUCTOR

description: -por haber cumplido con las especificacionestécnicas, pliegos exigidos por la entidad contratante y ser la oferta económica más baja.

title: SIE-CNELEP-2025-056-462114

name: SERIM SOLUCIONES ELECTRICAS EN REDES INGENIERIA Y MONTAJE S.A.S.

description: STD SAPG OYM alquiler de carros canasta para el area de servicio de CNEL EP Santo Domingo GD

mainProcurementCategory: services

streetAddress: EDUARDO LUDEÑA 1 Y CALLE S/N

ELECTRIC JMD S.A.S.

streetAddress: CALLE OSCAR EFREN REYES 1 Y JORGE CARRERA ANDRADE JORGE CARRERA ANDRADE 1

legalName: ELECTRIC JMD S.A.S.

title: Subasta


description: BATERIAS TIPO SECO

description: BATERIAS TIPO SECO

description: ACUMULADORES ELECTRICOS O  BATERIAS

description: Por haber cumplido con todos los requisitos técnicos establecidos en los pliegos y por haber alcanzado el valor ofertado más bajo en la puja, como lo establece la normativa En todos los casos, la oferta económica ganadora de la puja será inferior al menos en un 5% del presupuesto referencial

title: ACUMULADORES ELECTRICOS

description: BATERIAS TIPO SECO

description: BATERIAS TIPO SECO

description: ACUMULADORES ELECTRICOS O  BATERIAS

title: SIE-CNELEP-2025-058-462114

answer: SALUDOS ESTIMAD ENTIDAD CONTRATANTE, ADJUNTO DOCUMENTOS FIRMADOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE CONVALIDACIÓN.

description: REVISAR ACTA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES

answer: Se aclara que, en otros parámetros, que se encuentran en el documento que contiene los términos de referencia revisar acta adjunta

description: ACLARACION

answer: e aclara que para la presentación de las ofertas, se debe presentar catálogos y cumplimiento de NORMATIVAS revisar acta adjunta

description: ACLARACION

answer: Estimado Oferente, Las ofertas presentadas deben cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso, las cuales son: revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones

description: Estimados, buenas tardes. Por favor confirmar si se puede presentar el modelo actual de la batería que es de 1ah y con medidas 28.6Max x 16.8 mm ?

answer: Estimado Oferente, Las ofertas presentadas deben cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso, las cuales son: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones

description: Estimados miembros de la Comisión buenos días, nos pueden indicar si es factible que se acepte una bateria de litio con capacidad nominal mAh: 1200mAh y corriente nominal microamperios: 20 mA? Gracias por su respuesta.

answer: Si, Se aceptarán compromisos de entrega de los certificados SAE, los cuales deberán ser presentados por el oferente adjudicado, previo a la suscripción del contrato.

description: Estimados señores de la comisión solicito comedidamente que los documentos emitidos por la SAE avalando los certificados de conformidad e informe de ensayo sean requeridos al oferente adjudicado o ganador, debido a que los trámites demoran de 20 días en adelante y además generan costos innecesarios al menos si no resulta adjudicado, permitiendo en esta primera etapa precontractual se presente un compromiso de entrega de los certificados que emite la SAE. Muchas gracias

name: SOLAR GENERATORS AND POWER SOLUTIONS SOLGENPOWER S.A.S.

description: GYE ADQUISICION DE BATERIAS DE LITIO DE 3.6 VOLTIOS CON SOCKET TERMINAL DE 2 VIAS POSITIVO ESTANDAR GC

VILLACRES TELLO WOOD ALBERTO

streetAddress: SOLAR 2 TARQUI

legalName: VILLACRES TELLO WOOD ALBERTO

MENDOZA MUÑOZ MARY ARIANA

streetAddress: 24 AVA. CALLE E - CALLE F 420 FEBRES CORDERO

legalName: MENDOZA MUÑOZ MARY ARIANA

MACIAS ESPAÑA WELLINGTON ROLANDO

streetAddress: Lomas Primera 1010 SOLAR 9 TARQUI

legalName: MACIAS ESPAÑA WELLINGTON ROLANDO

ROJAS FLORES JONATHAN WAGNER

locality: DAULE

streetAddress: AV. PRINCIPAL DE VILLACLUB S/N Y ETAPA DORAL   LA AURORA

legalName: ROJAS FLORES JONATHAN WAGNER

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 LA FLORESTA

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

streetAddress: EL TELEGRAFO EL TIEMPO E6-92 SANTA BARBARA

legalName: MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

COMERCIALIZADORA YAHWEH-ROHI S.A.S.

streetAddress: SEPTIMA TRANSVERSAL AV. JAIME ROLDÓS AGUILERA s/n CENTRO HISTORICO

legalName: COMERCIALIZADORA YAHWEH-ROHI S.A.S.

streetAddress: CARIHUAIRAZO MONTECRISTI  CENTRO HISTORICO

title: Subasta

status: terminated


description: SERVICIOS DE INSPECCION RADIOLOGICA DE SOLDADURAS- OTROS SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS TECNICOS QUE NO ESTEN CLASIFICADOS EN OTRO LUGAR

title: SIE-CNELEP-2025-060-462114

answer: Se adjunta Oficio SBSTR-13052025-1 y documentos complementarios mediante los cuales se responde, aclara y amplia la información solicitada en la convalidación de errores.

name: S-E TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION S.A. SUBESTRANSA

description: REVISAR NOTIFICACIÓN DE CONVALIDACION

answer: Estimados CNEL por medio de la presente adjunto documentación solventando las observaciones realizadas.

name: SERVICIOS TECNICOS Y LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA SERTINLAB S.A.

description: REVISAR NOTIFICACIÓN DE CONVALIDACION

answer: Estimado, si se acepta pruebas de rigidez dieléctrica por medio del método ASTM D1816.

description: Confirmar si la prueba de rigidez dieléctrica se puede realizar por el método ASTM D1816, en reemplazo del método ASTM D877 solicitado en los Términos de Referencia.

answer: Estimado, se aclara que se lo que se solicita es el certificado del organismo de acreditaciónecuatoriano (SAE), del servicio como laboratorio de análisis de aceites dieléctricos

description: Por favor confirmar si el certificado internacional ISO/IEC 17025:2017 es válido y reemplaza el certificado del organismo de acreditación ecuatoriano SAE.

answer: Estimados, se aclara que, para el rol de Técnico de mantenimiento de Subestaciones, sesolicita a personal con titulación de Ingeniero Eléctrico o carreras afines o TecnólogoEléctrico

description: Dentro del personal técnico mínimo se solicita ?Técnico de mantenimiento deSubestaciones? cuya actividad es la recolección de muestras. Para este cargo se aceptaría a Tlgo.Sup Mecánico con amplia experiencia comprobable en la toma de muestra de aceite de transformador en caliente.

answer: Estimados, se aclara que, para el rol de Técnico de mantenimiento de Subestaciones, sesolicita a personal con titulación de Ingeniero Eléctrico o carreras afines o TecnólogoEléctrico.

description: Dentro del personal técnico mínimo se solicita ?Técnico de mantenimiento deSubestaciones? cuya actividad es la recolección de muestras. Para este cargo se aceptaría a Ing. Químico con amplia experiencia comprobable en la toma de muestra de aceite de transformador en caliente

answer: Estimado, se aclara que se acepta como equipo mínimo un cromatógrafo de gases paraaceites aislantes de transformador con capacidad de identificar gases combustibles y nocombustibles.

description: Dentro de la metodología indica ?CROMATOGRAFÍA DE GASES Cromatografía de gases – Headspace ASTM D 3612? y dentro del equipo mínimo ?Cromatógrafo de gases combustibles.? Por favor corregir el equipo adecuado para realizar la cromatografía de gases en aceite aislantes de transformador es un cromatógrafo HEADSPACE que identifica 9 gases entre ellos combustibles y no combustibles. El equipo requerido dentro del proceso NO es el correcto,  pueden comprobar el equipo las especificaciones del equipo requerido en la norma ASTMD 3612.

answer: Estimado, se aclara que se acepta ensayos con la norma ASTM D 1816.

description: Dentro de la metodología de trabajo se solicita ?RIGIDEZ DIELECTRICA Chispómetro ASTM D877/D877M? considerar que para los transformadores en uso es la norma ASTM D 1816, aceptar dicha norma para la prueba de rigidez.

description: LRS MNTTO SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y PRUEBAS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA 2025 GD

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: EL ZURRIAGO EL COMERCIO 2-06 MONAY

streetAddress: N71H CATON CARDENAS OE5-251 EL SALVADOR


rationale: CORP SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE GARANTÍA PARA LA PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO DE BLOQUES Y ALMACENAMIENTO DE OBJETOS HITACHI GTI


description: PANEL DE CONTROL

description: PANEL DE CONTROL

description: CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE CONTROL NUMERICO) CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS PARA APARATOS ELECTRICOS DE VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000  V, PARA CONTROL ELECTRICO O LA DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD.

name: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA

description: Por haber cumplido con las especificaciones técnicas, pliegos exigidos por la entidadcontratante y ser la oferta económica más baja.

title: CUADROS, CONSOLAS, MESAS Y OTRAS BASES, EQUIPADAS CON APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, ETC., PARA CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V.

description: PANEL DE CONTROL

description: PANEL DE CONTROL

title: SIE-CNELEP-2025-063-462114

description: SE ANEXA OFICIO

answer: Estimado Oferente, dado que la necesidad del área técnica de CNEL es que los tornillos de las borneras puedan ser debidamente ajustados con destornilladores planos y estrella, es necesario que las cabezas del tornillo deban ser para destornilladores planos y estrella.Siendo las 16h00, del mismo día, no habiendo más que tratar, se da por terminada la sesión, conociéndose el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la que una vez elaborada y conocida por los miembros del proceso, es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman en unidad del acto.

description: Estimados señores Cnel ep, por favor solicitamos gentilmente se acepte que el ajuste de los tornillos, sea mediante tornillos con cabeza para desarmador plano, puesto que este permite mayor versatilidad, acceso en espacios reducidos y por el tema de simplicidad de la herramienta, sin comprometer la seguridad y el funcionamiento del ajuste.

answer: Estimado Oferente, dado que la necesidad del área técnica de CNEL es que los tornillos de las borneras puedan ser debidamente ajustados con destornilladores planos y estrella, es necesario que las cabezas del tornillo deban ser para destornilladores planos y estrella.

description: Buenas noches estimada comisión técnica por favor se solicita gentilmente aceptar que la cabeza del tornillo para la bornera sea para desarmador plano.

answer: Estimado Oferente, En caso de que haya ofertas con VAE, la CNEL cumplirá con lo dispuesto en la normativa vigente y lo dispuesto por SERCOP para la verificación del VAE.

description: Señores Comision técnica, para cunmplir la transparencia que amerita en las preferencias de PRODUCCIÓN NACIONAL, solicitamos a ustedes se realice la respectiva VERIFICACION IN SITU DEL AGREGADO ECUATORIANO VAE durante la etapa de convalidacion, en las que, los oferentes demuestren física y documentalmente la línea de producción de los bienes ofertados, información tales como: propiedad de las máquinas, herramientas y equipos que se usan en la fabricación de los centros de distribución, así mismo la propiedad de la fábrica o planta industrial, planillas del IESS de los empleados de "planta" y cuanta información documental sea requerida en esta etapa para evitar la participación de "falsos fabricantes nacionales" que comúnmente son simples ensambladores y tercerizan la fabricación para demostrar ser productores nacionales perjudicando aquellos participantes que son fabricantes nacionales y tienen el deseo de proveer de este bien a las empresas eléctricas del pais.

answer: Estimado Oferente, ratificamos el requerimiento del certificado ISO 9001 vigente establecido en el numeral 6.1 de las especificaciones técnicas, dado que dicha certificación es esencial para asegurar la calidad del producto ofertado y la adecuada gestión de los procesos del fabricante. Esta exigencia no limita la participación de nuevos oferentes, garantizando así la transparencia, equidad y competitividad del proceso. Cabe mencionar que la especificación técnica publicada en este proceso es de acceso público en la página de Unidades de Propiedad del Ministerio de Energía y Minas desde el año 2022, lo cual lo hace un requisito obligatorio y ha dado un tiempo suficiente a los fabricantes para el cumplimiento de los requerimientos de la misma

description: Señores, indicar en que normativa y el porque solicitan ISO 9001 a oferentes nacionales? gracias

answer: Estimado Oferente, ratificamos el requerimiento del certificado ISO 9001 vigente establecido en el numeral 6.1 de las especificaciones técnicas, dado que dicha certificación es esencial para asegurar la calidad del producto ofertado y la adecuada gestión de los procesos del fabricante. Esta exigencia no limita la participación de nuevos oferentes, garantizando así la transparencia, equidad y competitividad del proceso. Cabe mencionar que la especificación técnica publicada en este proceso es de acceso público en la página de Unidades de Propiedad del Ministerio de energía y minas desde el año 2022, lo cual lo hace un requisito obligatorio y ha dado un tiempo suficiente a los fabricantes para el cumplimiento de los requerimientos de la misma.

description: Señores CnelEp, considerando lo estipulado en el Art 20 del RGSNCP en su parte pertinente que dice tectualmente lo soguiente: Los Pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni exigir especificaciones, condicionamientos orequerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación funcional. con esta consideracion y existiendo nuevos fabricantes que desean participar, solicitamos que lo requerido en el numeral 6.1 de las especificaciones se omita el Certificado ISO 9001 asi se podra cumnplir con el espiritu de la contratacion publica permitiendo mayor participacion de oferentes nacionales, considerar este peticion.

answer: Estimado Oferente, confirmamos que es obligatorio presentar los certificados o reportes de los ensayos indicados, realizados por un laboratorio acreditado, así como el correspondiente certificado de validación emitido por el SAE, con el objetivo de validar plenamente el cumplimiento técnico y la calidad de los productos ofertados, conforme se establece claramente en las especificaciones técnicas del proceso

description: continua a la pregunta anterior:?Resistencia a la humedad resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica / NTC 2958 o equivalente?Calentamiento o aumento de temperatura a 150A / NTC 2958 o equivalente?Prueba de llama Flamabilidad / ASTM D635 o equivalente?Composición química del elemento conductor Barra / UNE-EN 15079 o equivalente

answer: Estimado Oferente, confirmamos que es obligatorio presentar los certificados o reportes de los ensayos indicados, realizados por un laboratorio acreditado, así como el correspondiente certificado de validación emitido por el SAE, con el objetivo de validar plenamente el cumplimiento técnico y la calidad de los productos ofertados, conforme se establece claramente en las especificaciones técnicas del proceso.

description: Señores con el objeto de garantizar la calidad de los bienes, confirmar la presentación del certificado SAE de los respectivos ensayosConforme a lo solicitado en la especificación técnica, con la finalidad de validar la calidad de los productos ofertados y su cumplimiento a los requerimientos, Se debe presentar de forma obligatoria los ensayos realizados en un laboratorio acreditado al igual que el certificado de validación emitido por el SAE:?Prueba de Grado de protección IP44 para el envolvente / IEC 60529 o equivalente ?Prueba de resistencia al impacto IK10 para el envolvente / IEC 62262 o equivalente?Prueba de resistencia al UV mayor o igual a 600 h para el envolvente / ASTM G154 o equivalente ?Envejecimiento climático mayor o igual a 720 h / ASTM G155 o equivalente?Resistencia a la Corrosión mayor o igual a 250 h / ASTM B117 o equivalente?Quemador de aguja / IEC 60695 o equivalente?Ensayo de corriente. Corto circuito / NTC 2985 o equivalente

answer: Estimado Oferente, aclaramos que al referirnos a "Terminal MCB, grapa o similar" nos estamos refiriendo a conectores mecánicos tipo mordaza o apriete indirecto, utilizados para asegurar el contacto eléctrico entre los conductores y las barras conductoras dentro de la caja, garantizando una conexión firme, segura y sin daño a los cables. Se adjunta documentación gráfica o planos ilustrativos para complementar esta explicación.  VER ACTA

description: Estimados miembros de la comisión, por favor de indicarnos cual es la posición o configuración de los tres cuerpos aislantes o bornerasPara que la funcionalidad y espacio de la caja sea la más optima los bloques de conexión deberán tener la siguiente configuración: Fase 1 Negro – Colocada verticalmente en l cajaFase 2 Rojo – Colocada verticalmente en l cajaNeutro Blanco – Colocada Horizontalmente en l caja

answer: Estimado Oferente, aclaramos que al referirnos a "Terminal MCB, grapa o similar" nos estamos refiriendo a conectores mecánicos tipo mordaza o apriete indirecto, utilizados para asegurar el contacto eléctrico entre los conductores y las barras conductoras dentro de la caja, garantizando una conexión firme, segura y sin daño a los cables. Se adjunta documentación gráfica o planos ilustrativos para complementar esta explicación.

description: Estimados miembros de la comisión, en el ítem 3.4 de la especificación técnica se solicita que la conexión sea mediante conector MCB o similar, por favor solicitamos enviar una imagen de referencia. Conforme a la especificación técnica, Para que el ajuste sea el adecuado mediante una fuerza prensora indirecta que no dañe al cable y que garantice el cierre sea total al momento de ajustar, el mecanismo debe ser tipo terminal MCB, para lo cual nos permitimos adjuntar una imagen de referencia de conector MCB

answer: Estimado Oferente, confirmamos que es posible entregar las borneras con tornillos de ajuste de acero con recubrimiento de estaño, considerando que el acero, por sus propiedades mecánicas superiores como mayor resistencia a la tracción, ofrece una durabilidad incrementada y mejora sustancialmente la resistencia ante esfuerzos mecánicos en comparación con el latón, siempre que se garantice plenamente el cumplimiento de la resistencia a la corrosión especificada en las bases del proceso

description: Conforme a las especificaciones técnicas se aceptarán tornillos de ajuste de material Latón o características mejores, es decir que si, se aceptan tornillos de material acero.

answer: Estimado Oferente, confirmamos que es posible entregar las borneras con tornillos de ajuste de acero con recubrimiento de estaño, considerando que el acero, por sus propiedades mecánicas superiores como mayor resistencia a la tracción, ofrece una durabilidad incrementada y mejora sustancialmente la resistencia ante esfuerzos mecánicos en comparación con el latón, siempre que se garantice plenamente el cumplimiento de la resistencia a la corrosión especificada en las bases del proceso

description: Estimados miembros de la comisión, favor confirmar si es posible entregar las borneras con tornillos de ajuste de material de Acero con recubrimiento de estaño, esto tomando en cuenta que el acero es un material de mejores características que el latón, lo que garantiza mas durabilidad y resistencia a la tracción.

answer: Estimado Oferente, aclaramos que al referirnos a "Terminal MCB, grapa o similar" nos estamos refiriendo a conectores mecánicos tipo mordaza o apriete indirecto, utilizados para asegurar el contacto eléctrico entre los conductores y las barras conductoras dentro de la caja, garantizando una conexión firme, segura y sin daño a los cables. Se adjunta documentación gráfica o planos ilustrativos para complementar esta explicación.  VER ACTA

description: Senores aclarar a que se refieren con Terrminal MCB, grapa o similar subir archivo explicativo de foto o planos gracias

answer: Estimado Oferente, aclaramos que, para efectos de este proceso, la certificación o ensayo solicitado conforme a la norma ASTM B117 Mayor a 250 Horas, corresponde específicamente al método definido en el numeral 3 (Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus), que detalla la metodología estándar para realizar ensayos acelerados de corrosión mediante exposición en cámara de niebla salina, conforme lo requerido en las especificaciones técnicas.

description: Senores Comision la norma ASTM B 117 es extensa aclarar a que numeral de la misma debe ser la certificacion o ensayo solicitado en este proceso?

answer: Estimado oferente, en atención a su consulta, la Comisión Técnica aclara que la prueba o certificado de corrosión bajo la norma ASTM B117 debe aplicarse únicamente a los elementos metálicos expuestos que formen parte del conjunto o accesorios de la caja, tales como herrajes, tornillería, bisagras u otros componentes metálicos que estén en contacto con el ambiente. Cabe destacar que, al tratarse de una caja 100% dieléctrica (fabricada en materiales no conductores y no metálicos), el cuerpo principal de la caja no está sujeto a este ensayo, ya que los materiales plásticos o polímeros no son susceptibles a la corrosión en los términos definidos por dicha norma

description: Senores Comision tecnica aclarar la prueba o certificado de corrosion bajo la norma ASTM B117 a que elementos debe aplicarse tomando en cuenta que es una caja 100 dielectrica

description: STD Adquisicion de centros de distribucion para los usuarios de la UN STD GC

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

ALCAMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

streetAddress: S60C AV.MALDONADO E1-154 SANTA BARBARA

legalName: ALCAMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

streetAddress: VIA ECOLOGICA MONSEÑOR BERNARDINO ECHEVERRIA S/N SANTA ROSA

title: Subasta


description: CINTA ADHESIVA

description: CINTA ADHESIVA

description: CINTAS

description: ??.por haber cumplido con las especificacionestécnicas, pliegos exigidos por la entidad contratante y ser la oferta económica más baja.

title: PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS, TIRAS Y OTRAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS, DE MATERIALES PLASTICOS

description: CINTA ADHESIVA

description: CINTA ADHESIVA

description: CINTAS

title: SIE-CNELEP-2025-062-462114

answer: Se envía oficio y garantía corregida

name: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

description: SE ANEXA OFICIO

answer: Ver Oficio de Convalidacion

description: SE ANEXA OFICIO

answer:
Estimados,

procedemos a subir la convalidación solicitada.

Saludos

description: SE ANEXA OFICIO

answer: Adjunto convalidación solicitada.

description: SE ANEXA OFICIO

answer: Estimados, me permito adjuntar la convalidación solicitada.

description: SE ANEXA OFICIO

answer: Respuesta convalidacion solicitada

description: SE ANEXA OFICIO

answer: ACLARACIÓN 2:El lugar de entrega de los bienes será en Santo Domingo de los Colorados, Vía Las Mercedes km 2 sector frente a la urbanización Plaza Sol, Bodegas de CNEL STD. El horario de entregas de 09:00 a 11:00 am y de 13:30 a 15:30 pm en jornadas laborales normales. Previo a la entrega, el contratista adjudicado deberá notificar al administrador de contrato con 72 horas de anticipación la fecha de entrega de los bienes.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 1: Se aclara que dentro de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y PLIEGOS en su capítulo OTROS PARAMETROS, para los bienes objeto de este proceso, se requerirá únicamente lo siguiente:* Requiere folletos explicativos y/o catálogos (SI).* Requiere Certificados de Cumplimiento de normas (SI). Estos certificados deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país de origen, documentación que será avalada por el SAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país de origen, documentación que será avalada por el SAE. Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten con sus propuestas para los procesos de adquisición.

description: ACLARACION

answer: Estimados, no se acepta su solicitud, por favor verificar ACLARACION 1.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, por favor solicitamos se acepte enviar los certificados de pruebas de la fábrica dentro de la oferta y se entreguen validados por el SAE una vez se adjudique al ganador. Gracias

answer: Estimados, no se acepta su solicitud, por favor verificar ACLARACION 1.

description: Se solicita se confirme que la presentación de los certificados SAE es únicamente para el contratista adjudicado, tal como indica el documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PROCESOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES en su capitulo OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA

answer: Estimados, para este proceso no se considera anticipo, por lo que el 100% del valor total del contrato, será cancelado contra entrega de los bienes recibidos a entera satisfacción de la entidad contratante, previa presentación de las garantías correspondientes, ingreso a bodega, factura debidamente aprobada por el Administrador de Contrato, y una vez suscrita el acta de entrega recepción definitiva.

description: Estimados, Por favor considerar el 50% anticipo, como forma de pago. Saludos

answer: Estimados, lo que se solicita se encuentra subido al SOCE con los siguientes nombres: Instrumento de determinación del presupuesto referencial y Cotizaciones, sin embargo, se adjunta lo solicitado. (VER ANEXO 2)

description: Por favor, solicitamos subir el estudio de mercado y se adjunte PROFORMAS ACTUALIZADAS.

answer: Estimados, no se cuenta con el documento editable a mas del documento subido al SOCE, sin embargo, dicho archivo se lo puede convertir a la extensión que usted requiera mediante cualquier aplicación que disponga para ese fin. (VER ANEXO 1).

description: SOLICITAMOS subir el documento editable de los productos solicitados con su respectiva especificación técnica.

answer: Estimados, la institución no realiza la consignación del pago a través del Ministerio de Finanzas, CNEL EP maneja sus pagos a través de sus propias cuentas bancarias en el Banco Central del Ecuador.

description: Serían tan gentiles de indicar Si la institución realiza la consignación del pago a través del Ministerio de Finanzas

answer: La garantía técnica tendrá una vigencia de 12 MESES para los bienes, contados a partir de la fecha de suscripción del acta entrega de recepción definitiva.

description: Cuál es el tiempo de la garantía técnica para los bienes requeridos por la entidad contratante?

answer: Estimados, dentro de las Obligaciones adicionales del contratante, se indica que: La Dirección Financiera en Oficina Central o las Direcciones Administrativas Financieras en las Unidades de Negocio deben ejecutar el control previo al devengo y pago en el plazo que no exceda el término de 30 días, contados a partir de la recepción de la solicitud de pago que emita el ordenador de gastos, en concordancia con la normativa legal vigente de contratación pública.

description: ACLARAR Y ESPECIFICAR En qué tiempo se nos va a cancelar a nosotros los proveedores una vez ejecutados el contrato y firmada el acta entrega recepción definitiva

answer: El lugar de entrega de los bienes será en Santo Domingo de los Colorados, Vía Las Mercedes km 2 sector frente a la urbanización Plaza Sol, Bodegas de CNEL STD. El horario de entregas de 09:00 a 11:00 am y de 13:30 a 15:30 pm en jornadas laborales normales. Previo a la entrega, el contratista adjudicado deberá notificar al administrador de contrato con 72 horas de anticipación la fecha de entrega de los bienes.

description: En qué lugar se va a entregar el material? Solicitamos además especificar provincia, horarios y días.

answer: Estimados, no se acepta su solicitud, por favor verificar ACLARACION 1

description: Conforme establece el párrafo 2 del Art. 133 del RGLOSNCP establece: Los pliegos contendrán claramente los requisitos mínimos que cubran el cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y comerciales que se requieran y no se exigirá documentos adicionales que puedan limitar la participación de mayor número de oferentes. Por favor aceptar una carta de compromiso de entrega de certificados de pruebas, ya que los mismo se obtienen luego de comprar el material, y al ser distribuidor, los certificados se podrán presentar al momento de ser adjudicado

answer: Estimados, no se acepta su solicitud, por favor verificar ACLARACION 1.

description: Se puede por favor presentar una carta de compromiso de entrega de certificados de pruebas al momento de ser adjudicado ganador, ya que dichos certificados se obtienen luego de comprar el material y no todos los oferentes son fabricantes, sino distribuidores, o adquirimos el material después de ser adjudicados.

answer: Estimados, no se acepta su solicitud, por favor verificar ACLARACION 1.

description: ACLARACIÓN, Siguiendo el orden lógico, los certificados de pruebas de materiales se adquieren una vez comprado el material para realizar el producto, de tal manera que obtener estos es imposible, ya que no se ha adquirido el producto. De tal manera solicitamos a USTEDES Entidad Contratante que los certificados de calidad se deberán entregar una vez adjudicado el proyecto, de tal manera que la entidad pueda verificar la calidad de los materiales que está adquiriendo. LES SOLICITAMOS A USTEDES RESPONDER DE MANERA CLARA Y PRECISA, Y NO UNICAMENTE MENCIONAR:"REMITASE A LOS PLIEGOS". Por favor solicitamos que se acepte una carta de compromiso que en caso de ser adjudicado, se presentarán los certificados.

answer: El archivo solicitado se encuentra subido al SOCE como ?Anexo de Especificaciones Técnicas?, sin embargo, se adjunta nuevamente lo solicitado. (VER ANEXO 1)

description: Por favor, subir fotografías referenciales de los productos solicitados

name: ORGANIZACION TECNICA COMERCIAL ORGATEC-AP S.A.

name: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.

description: STD Mntto adquisicion de cintas y precintos plasticos GD

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: GUAYAQUIL ROCAFUERTE 28-13 RIOBAMBA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

CHUQUI QUINTEROS MANUEL MILTON

streetAddress: ANGEL LUDEÑA CARLOS DOSSMAN OE6-42 EL SALVADOR

legalName: CHUQUI QUINTEROS MANUEL MILTON

streetAddress: PABLO PAREDES AV GALO PLAZA LASSO E2 - 34 LA FLORESTA

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta


title: OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)

title: SIE-CNELEP-2025-064-462114

answer:
Buenas tardes, comisión técnica, sírvase encontrar por medio de la presente la respuesta a la convalidación solicitada.
Atentamente.
Ing. Julio Viteri Flor
Gerente General

description: Estimado oferente en vista de que se declaró en su oferta como distribuidor autorizado indicar laprocedencia de los brazos que se pretende dotar para las luminarias del presente proceso

answer: Se adjunta la convalidación solicitada, cumpliendo con todos los parámetros técnicos

answer: Estimados, señores Comisión técnica, me permito dar respuesta a la convalidación de errores solicitada mediante documentos adjuntos. Atentamente Luis Fernando Valencia, Representante legal

description: En cumplimiento a la Normativa Secundaria Art. 60 y RESOLUCIÓN No. R.E-SERCOP-2023-0137Anexo 10 GUÍA PARA EL CONTROL DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES, se requiere verificar su declaración de Valor Agregado Ecuatoriano por lo cual se solicita el siguiente respaldo documental:NOTA POR FAVOR REVISAR OFICIO

answer: Estimados Comisión Técnica, adjunto respuesta de la solicitud de la convalidación de errores.

answer:
buenas tardes Señores Comision tecnica
sirvase encontrar respuesta a convalidacion solicitada
saludos
SISTEMVIP

description: En cumplimiento a la Normativa Secundaria Art. 60 y RESOLUCIÓN No. R.E-SERCOP-2023-0137Anexo 10 GUÍA PARA EL CONTROL DEL VALOR AGREGADO ECUATORIANO POR PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES, se requiere verificar su declaración de Valor Agregado Ecuatoriano por lo cual se solicita el siguiente respaldo documental: NOTA REVISAR EL OFICIO

answer: SE ADJUNTA CONVALIDACION DE ERRORES SOLICITADA

answer: Se adjunta y se aclara las observaciones

answer:
Estimados
Adjuntamos el oficio CES-017-2025 en repsuesta a la convalidacion de errores

name: SERVICIOS VARIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SERVACONSA

description: Estimado oferente en vista de que se declaró en su oferta como distribuidor autorizado indicar la procedencia de los brazos que se pretende dotar para las luminarias del presente proceso

answer: Estimados miembros de la comisión técnica, en relación a la convalidación de errores solicitada, se adjunta documento con las firmas de los responsables de los informes de ensayo presentados y se adjunta documentación de Respaldo de Declaración de VAE.

description: 1 - Estimado oferente, en su oferta en el archivo ?Oferta completa_6? en la página 84 indica informe de ensayos emitidos por la IIGE, tanto en la página 91, 108, 116 y 133 se encuentra el espacio para las firmas de responsabilidad del documento emitido, las cuales se encuentran en blanco, presentar documento con las firmas de los responsables de los informes de ensayo presentados.NOTA POR FAVOR REVISAR EL OFICIO DE CONVALIDACION DE ERRORES

answer:
ESTIMADA COMISION TECNICA.
ADJUNTO RESPUESTA DE CONVALIDACION SOLICITADA.
ACRETI S.A.

description: En cumplimiento a la Normativa Secundaria Art. 60  y RESOLUCIÓN No. R.E-SERCOP-2023-0137Anexo 10 GUÍA PARA EL CONTROL DEL  VALOR AGREGADO ECUATORIANO POR  PARTE DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES, se requiere verificar su  declaración de Valor Agregado Ecuatoriano por lo  cual se solicita el siguiente respaldo documental:NOTA POR FAVOR REVISAR EL OFICIO DE CONVALIDACION

answer: Estimados oferentes si es requisito la presentación de los brazos considerando que las características técnicas de los brazos a presentar como muestras en el presente proceso características técnicas y únicamente difiere la longitud del mismo se admite la presentación de una única muestra como requisito general (brazo 2m o 1,5m).

description: Estimada comision, es necesario presentar muestra del brazo

answer: Estimado oferente los brazos requeridos para el presente proceso no se encuentran catalogados, razón por la cual son parte del proceso las medidas requeridas son las siguientes. ?BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, TUBULAR, LUMINARIA, POSTE, 50,8 (2"Diametro) X 2000 (longitud) X 2MM (espesor)?

description: Estimada comisión por favor aclarar si el presente proceso contempla la adquisición de BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, PARA LUMINARIA, tomar en consideración que este bien se encuentra actualmente catalogado mediante convenio marco SERCOP-SELPROV-001-2023, por lo tanto NO podría ser adquirido mediante procesos de subasta inversa electronica.

answer: Estimados oferentes las muestras deben ser entregadas en Sector Santas Vainas, calle Eugenio Espejo y Rio Cayapas CNEL EP UN Esmeraldas (Edificio Administrativo, sala de sesiones)

description: Estimada Comisión por favor indicar la dirección del lugar donde se debe entregar las muestras de las luminarias.

answer: Estimados oferentes se anexan las especificaciones del brazo Para las luminarias de vía tipo M2 el brazo es de 2m de longitud, con ángulo de inclinación de 15 NOTA FAVOR REVISAR EL ACTA

description: Estimados miembros de la comisión técnica por favor indicar los parámetros de las vías para realizar las simulaciones fotometricas

answer: Estimado oferente, CNEL EP UN ESM actuara conforme a la normativa vigente para la adquisición de luminarias LED

description: Estimada entidad contratante, indicar que en base a la revisión 5, se aceptaran los test report de las normas solicitadas hechas en laboratorios extranjeros con su respectivo SAE

answer: Estimado oferente la descripción de los bienes a adquirir indican rangos máximos y mínimos permitidos según el tipo de vía, por consiguiente los oferentes pueden hacer sus simulaciones conforme a esto a fin de entregar un producto que cumpla con lo requerido por CNEL EP UN ESM

description: Estimada entidad contratante, en el ítem 3.9 de la especificación dice: Potencia máxima de diseño de la luminaria W. Esto quiere decir que la potencia máxima requerida debe ser definida únicamente por la ED, considerando sus criterios de diseño. No obstante, es importante señalar que en la actualidad existen luminarias de mejor calidad, con tecnologías más recientes y eficientes, que pueden operar con potencias menores y aun así cumplir con los niveles lumínicos exigidos por la entidad. En ese sentido, establecer un RANGO de potencia podría restringir la participación de luminarias más eficientes y de menor consumo eléctrico, lo cual iría en contra del objetivo de optimizar el uso de energía y promover soluciones tecnológicas más sostenibles. Por lo tanto, sugerimos que se mantenga el criterio de potencia máxima como referencia, sin imponer un RANGO, permitiendo así que los oferentes propongan alternativas más eficientes que cumplan con todos los parámetros técnicos exigidos.

answer: Estimados oferentes la muestras deberán contar con una acometida de ?CABLE DE CU, CONCENTRICO, CABLEADO 600 V, ST-THHN, 3 X 14 AWG 19 HILOS?, de 3M

description: Estimada entidad contratante, solicitamos se nos aclare si las muestras a entregar deben contar con acometida. En caso de que así sea, agradecemos se nos indique de manera específica la longitud requerida, así como el tipo de cable, calibre, clase, y aislamiento, conforme lo establece el ítem 10.5 de la Revisión 5 emitida por el Ministerio de Energía y Minas MEM. Esta información nos permitirá cumplir de forma adecuada con las especificaciones técnicas del proceso.

answer: Estimados oferentes se anexan las especificaciones del brazo Para las luminarias de vía tipo M2 el brazo es de 2m de longitud, con ángulo de inclinación de 15 Para las luminarias de vía tipo M3 el brazo es de 1.5m de longitud, con ángulo de inclinación de 15 NOTA POR FAVOR REVISAR EL ACTA

description: Estimada entidad contratante, solicitamos amablemente se nos aclare si dentro del proceso se requiere la realización de una simulación lumínica para las diferentes potencias, conforme a lo establecido en la Revisión 5 emitida por el Ministerio de Energía y Minas MEM. En caso de que dicha simulación sea necesaria, agradecemos de antemano su colaboración proporcionándonos los datos técnicos de la vía dimensiones, tipo de calzada, distribución de postes, altura de montaje, tipo de luminaria existente, entre otros, a fin de poder efectuar la simulación de manera adecuada y alineada con los requerimientos del proyecto.

answer: Estimado oferente con respecto al etiquetado interno y externo en virtud de que llevara el ?código de contrato y proceso?? para la etiqueta interna y ?Potencias y Siglas de la ED, con número? (suministrado por ED) para la etiqueta externa, no será obligatorio que las muestras traigan dicha etiqueta, en ese sentido será opcional más como tipo modelo o informativo de las muestras entregadas

description: Estimada entidad contratante se solicita que se ratifique que no se requiere de etiquetas para la luminaria, estas sean solicitadas únicamente al oferente adjudicado, y no se exija su inclusión en la muestra a entregar. Esto considerando que dichas etiquetas no influyen en el normal funcionamiento de la luminaria.

answer: Estimado oferente los brazos requeridos para el presente proceso no se encuentran catalogados, razón por la cual son parte del proceso las medidas requeridas son las siguientes. ?BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, TUBULAR, LUMINARIA, POSTE, 50,8 (2"Diametro) X 2000 (longitud) X 2MM (espesor)?

description: Estimada entidad contratante se solicita de favor se ratifique que no será requerida la inclusión del brazo como parte de la oferta, en virtud de que dicho componente se encuentra debidamente catalogado en el Sistema Oficial de Contratación Pública SERCOP.

answer: Estimado oferente, CNEL EP UN ESM actuara conforme a la normativa vigente para la adquisición de luminarias LED

description: Estimada entidad contratante, Solicitamos confirmar que se podrá presentar los reportes de ensayo de las normas solicitadas realizadas en laboratorios internacionales y que NO será motivo de descalificación si no se los puede presentar de laboratorios nacionales ya que como dice SAE : En la sección 1.1, se establece que el objetivo del ILAC MRA es promover la aceptación de la equivalencia de los reportes y certificados emitidos por laboratorios acreditados por los signatarios del Acuerdo de ILAC. Esto significa que los resultados de laboratorios acreditados por organismos de acreditación extranjeros pueden ser aceptados como equivalentes en otros países, reduciendo barreras técnicas al comercio.

answer: Estimados oferentes la muestras deberán contar con una acometida de ?CABLE DE CU, CONCENTRICO, CABLEADO 600 V, ST-THHN, 3 X 14 AWG 19 HILOS?, de 3M

answer: Estimado oferente las muestras que se solicitan son luminaria completa con brazo, al indicar luminaria completa nos referimos a la luminaria LED que debe contar con su acometida y Fotocontrol, por consiguiente si es necesario se suministre el Fotocontrol tipo FAIL ON que viene incluido en su oferta con la respectiva documentación

description: Favor indicar si se deben suministrar las luminarias con fotocontrol del tipo FAIL ON

answer: Estimados oferentes para la evaluación de la conformidad se evaluará según indique "RTE INEN 069 (1R) Alumbrado Público"

description: Confirmar que se respetará la NOTA 20 de las Especificaciones y las fichas homologadas de las Unidades de Propiedad para Luminarias LED revisión 5, es decir, la evaluación de la conformidad según el numeral 9 del RTE 069 1R.

answer: Estimado oferente, CNEL EP UN ESM actuara conforme a la normativa vigente para la adquisición de luminarias LED.

description: Confirmar que se exigirán los reportes solicitados en la NOTA GENERAL 1 de las fichas homologadas de las Unidades de Propiedad para Luminarias LED revisión 5.

answer: Estimados oferentes se anexan las especificaciones del brazo Para las luminarias de vía tipo M2 el brazo es de 2m de longitud, con ángulo de inclinación de 15 Para las luminarias de vía tipo M3 el brazo es de 1.5m de longitud, con ángulo de inclinación de 15 NOTA POR FAVOR REVISAR EL ACTA

description: Por favor adjuntar los perfiles de vía que se debe cumplir para definir la luminaria que se ajusta a sus requerimientos: Tipo de vía, Ancho de vía y carriles, Disposición, Inter distancia, Altura de montaje, longitud de brazo. Considerando que las UPrev5 solicitan potencia máxima de diseño.

answer: Estimados oferentes el sistema de cierre exterior de las luminarias de vera disponer de enclavamiento mecánico para evitar que la luminaria se abra accidentalmente y de fácil apertura para el mantenimiento

description: Para dar cumplimiento al numeral 3.15 de las especificaciones técnicas para luminarias LED revisión 05 donde se indica: enclavamiento mecánico para evitar que la luminaria se abraaccidentalmente y de facil apertura para el mantenimiento, por favor confirmar que se verificaráque las luminarias cuenten con un sistema de apertura manual seguro que no requiera el uso deelementos que se puedan perder ni herramientas para el desmontaje

answer: Estimado oferente, CNEL EP UN ESM actuara conforme a la normativa vigente para la adquisición de luminarias LED.

description: mediante oficio MEM-VEER-2023-0212-OF del 16 de agosto del 2023, la nota 1 de las notas generales queda sin aplicación, y los proveedores pueden presentar los reportes de ensayo Matriz de distribución de intensidades luminosas y flujo luminoso por laboratorio acreditado a nivel nacionalo internacional sin ninguna restricción, sin embargo, el oficio MEM-VEER-2023-0212-OF indica queesto solo se aplica hasta el 31 de diciembre del 2023, lo que quiere decir que desde este año 2024la empresas eléctricas pueden solicitar los reportes fotométricos emitido por un laboratorioacreditado a nivel nacional, favor indica si al CNEL STE va a solicitar para el presente proceso losreportes de Matriz de distribución de intensidades luminosas y flujo luminoso para cada potencia aofertar.

answer: Estimado oferente, CNEL EP UN ESM actuara conforme a la normativa vigente para la adquisición de luminarias LED.

description: Estimada comisión técnica, favor indicar si se revisará que el reporte presentado tanto de la base como fotocontrol sean emitido por la normativa vigente respectivamente, como lo indica las especificaciones técnicas en el numeral 12.3.5 Reporte de prueba de fotocontrol según norma ANSI C136.10-2023 y numeral 12.3.6 Reporte de prueba de la base del fotocontrol según norma ANSIC136.41-2021

answer: Estimado oferente, CNEL EP UN ESM actuara conforme a la normativa vigente para la adquisición de luminarias LED.

description: podrían confirmar si es necesario presentar los reportes fotométricos emitidos por un laboratorio acreditado a nivel nacional, tal como se menciona en la Nota 1? Además, si es obligatorio presentar un reporte fotométrico por cada potencia ofertada?

answer: Estimado oferente, CNEL EP UN ESM actuara conforme a la normativa vigente para la adquisición de luminarias LED

description: Confirmar que se respetará el oficio MEM-VEER-2023-0212-OF del 16 de agosto del 2023, en donde, se determina que las EDs deben exigir lo requerido en la NOTA General 1 y los oferentes debemos entregar dicha información a partir de enero del 2024.

answer: Estimado oferente con respecto al etiquetado interno y externo en virtud de que llevara el ?código de contrato y proceso?? para la etiqueta interna y ?Potencias y Siglas de la ED, con número? (suministrado por ED) para la etiqueta externa, no será obligatorio que las muestras traigan dicha etiqueta, en ese sentido será opcional más como tipo modelo o informativo de las muestras entregadas.

description: Estimados señores, favor confirmar que la muestra entregada no debe incluir la etiqueta deidentificación y que eso será solicitado solo al oferente adjudicado, considerando queese parámetro no influye en el funcionamiento de la luminaria como tal.

answer: Estimados oferentes la muestras deberán contar con una acometida de ?CABLE DE CU, CONCENTRICO, CABLEADO 600 V, ST-THHN, 3 X 14 AWG 19 HILOS?, de 3M

description: Estimada Comisión Técnica, podrían indicar si la muestra debe incluir acometida?

answer: Estimados oferentes para este proceso se requiere muestras mismas que serán luminaria completa + brazo las muestras deben ser entregadas en Sector Santas Vainas, calle Eugenio Espejo y Rio Cayapas CNEL EP UN Esmeraldas (Edificio Administrativo, sala de sesiones)

description: estimada comisión técnica, favor indicar si se debe entregar muestra y donde se debe despachar.

answer: Estimado oferente, CNEL EP UN ESM actuara conforme a la normativa vigente para la adquisición de luminarias LED.

description: Favor indicar si el reporte IEC60598 debe ser realizado a 40 grados centígrados

answer: Estimado oferente en vista de que mediante este proceso se está adquiriendo dos tipos de luminarias se requerirá que cada equipo disponga de sus ensayos respectivos.

description: Favor indicar si se debe presentar TM21 por cada potencia ofertada

answer: Estimados oferentes la muestras deberán contar con una acometida de ?CABLE DE CU, CONCENTRICO, CABLEADO 600 V, ST-THHN, 3 X 14 AWG 19 HILOS?, de 3MCon respecto al etiquetado interno y externo en virtud de que llevara el ?código de contrato y proceso?? para la etiqueta interna y ?Potencias y Siglas de la ED, con número? (suministrado por ED) para la etiqueta externa, no será obligatorio que las muestras traigan dicha etiqueta, en ese sentido será opcional más como tipo modelo o informativo de las muestras entregadas.

description: Estimada comisión técnica, aclarar si la muestra requiere acometida y el etiquetado de marcación interna y externa, gracias

answer: Estimados oferentes se anexan las especificaciones del brazo Para las luminarias de vía tipo M2 el brazo es de 2m de longitud, con ángulo de inclinación de 15 NOTA POR FAVOR REVISAR EL ACTA

description: Estimada comisión técnica, por favor subir las condiciones de vía para realizar las simulaciones pertinentes por potencia, gracias

answer: Estimado oferente los brazos requeridos para el presente proceso no se encuentran catalogados, razón por la cual son parte del proceso las medidas requeridas son las siguientes. ?BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, TUBULAR, LUMINARIA, POSTE, 50,8 (2"Diametro) X 2000 (longitud) X 2MM (espesor)?

description: PRODUCTOS EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes.- Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. Por tal motivo informamos que los brazos luminaria forman parte del catalogo electrónico y se los debe adquirir por dicha herramienta

answer: Estimado oferente los brazos requeridos para el presente proceso no se encuentran catalogados, razón por la cual son parte del proceso las medidas requeridas son las siguientes. ?BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, TUBULAR, LUMINARIA, POSTE, 50,8 (2"Diametro) X 2000 (longitud) X 2MM (espesor)?

description: Estimada entidad, por favor su ayuda aclarando las dimensiones para el brazo luminaria el cual se incluye para la instalación de las luminarias, ya que en el documento adjunto no se especifica la longitud, el diámetro del tubo y el espesor del mismo.

answer: Estimado oferente los brazos requeridos para el presente proceso no se encuentran catalogados, razón por la cual son parte del proceso las medidas requeridas son las siguientes. ?BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, TUBULAR, LUMINARIA, POSTE, 50,8 (2"Diametro) X 2000 (longitud) X 2MM (espesor)?

description: Estimados, reciban un cordial saludo.Solicitamos atentamente su colaboración para aclarar las dimensiones del brazo luminaria, ya que en el documento adjunto de especificaciones se indica una longitud de 150 mm y un espesor de tubo de 4 mm. Agradeceríamos que la respuesta no se limite a remitirnos nuevamente a la documentación adjunta.

answer: Estimados oferentes se anexan las especificaciones del brazo Para las luminarias de vía tipo M2 el brazo es de 2m de longitud, con ángulo de inclinación de 15 Para las luminarias de vía tipo M3 el brazo es de 1.5m de longitud, con ángulo de inclinación de 15 NOTA POR FAVOR REVISAR EL ACTA

description: Estimada comisión por favor suministrar el perfil de las vías para la simulación y cumplimiento de parámetros fotométricos

answer: Estimado oferente los brazos requeridos para el presente proceso no se encuentran catalogados, razón por la cual son parte del proceso las medidas requeridas son las siguientes. ?BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, TUBULAR, LUMINARIA, POSTE, 50,8 (2"Diametro) X 2000 (longitud) X 2MM (espesor)?

description: Estimada comisión por favor confirmar que el proceso no incluye brazos homologados

description: ESM SAPG OYM adquisición de luminarias leds para el mantenimiento del SAPG GD

Chavez Mendoza Diana Karolina

streetAddress: S39 CALLE E3B SN SAN BLAS

legalName: Chavez Mendoza Diana Karolina

streetAddress: COOPERATIVA 29 DE JUNIO MANZANA 103D 1 GARCIA MORENO

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JOSE MASCOTE  S/N NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

SISTEMVIP S.A.

streetAddress: DEMETRIO AGUILERA CALLE 11AVA SOLAR 4 TARQUI

legalName: SISTEMVIP S.A.

NAELSONCORP S.A.

region: ESMERALDAS

locality: ESMERALDAS

streetAddress: FROILAN HERNANDEZ MILTON CASANOVA CAMARONES SOLAR 19 CAMARONES (CAB. EN SAN VICENTE)

legalName: NAELSONCORP S.A.

CMCSERVICES S.A.

streetAddress: AV. TIWINZA AV. FRANCISCO DE ORELLANA  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: CMCSERVICES S.A.

IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA

streetAddress: AV. DIEGO DE VASQUEZ AV. 10 DE AGOSTO S/N LA VICENTINA

legalName: IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA

streetAddress: ISLA FERNANDINA TOMAS DE BERLANGA N43-77 SAN BLAS

B&B-LIGHTING S.A.S.

streetAddress: VIA TILINGON VIA CALACALI  CALACALI

legalName: B&B-LIGHTING S.A.S.

legalName: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA

IMTELEC S.A.S.

streetAddress: AV. DE LOS TSACHILAS RIO TENA

legalName: IMTELEC S.A.S.


title: PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, ETC., DE MATERIALES PLASTICOS

title: SIE-CNELEP-2025-065-462114

answer: La EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, en goce de sus atribuciones emitió los lineamientos de Gerencia General referente a las formas de pago en la contratación de bienes y servicios mediante memorando N CNEL-CNEL-2025-0136-M. En el mencionado documento se indica:?Contrataciones de Bienes: Para el caso de bienes que son producción nacional el pago se realizará contra entrega total de los bienes, contados a partir del día siguiente de la suscripción del respectivo contrato, previo informe favorable del Administrador del Contrato, suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva de los bienes contratados y presentación de la correspondiente factura a entera satisfacción de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; y, para los bienes que son de importación se aplicará el pago del 30% de anticipo?.VER ANEXO

description: Con el fin de garantizar la participación de múltiples oferente se solicita entregar anticipo ya que existen materias primas importadas y esto dejaría sin participación de varios oferentes

answer: La NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, establece que para la determinación del presupuesto referencial se tomarán en cuenta montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados y proformas de proveedores de las obras, bienes, o servicios a contratar. La contratante en cumplimiento de la normativa vigente, determinó el presupuesto referencial según lo dispuesto y estees ratificado por la Comisión Técnica.

description: Estimada entidad se requiere que los precios sean ajustados a la realidad actual, si hacen un estudio de mercado con varios proveedores porque se escoge el precio referencia del proceso mas bajo del 2024 sin hacer una actualización al 2025 después que en el 2025 han existido incrementos en mano de obra y materia prima

answer: La NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, establece que para la determinación del presupuesto referencial se tomarán en cuenta montos de adjudicaciones similares realizadas en años pasados y proformas de proveedores de las obras, bienes, o servicios a contratar. La contratante en cumplimiento de la normativa vigente, determinó el presupuesto referencial según lo dispuesto y este es ratificado por la Comisión Técnica.

description: Estimada entidad los precios referencial para el proceso no están acorde a la realidad del mercado, debemos estar conscientes que en los últimos acontecimientos nacionales e internacionales han afectado directamente en los costos de materias primas y gastos en general, adicional cabe indicar que se toma los precios más bajos de un proceso similar, y no se promedia con los valores presente de las cotizaciones de los proveedores  que estamos al tanto de la realidad actual del Mercado, no existe ningún tipo de estudio completo revisando todas las cotizaciones involucradas. Se solicita incrementar los precios para este proceso?

answer: La EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, en goce de sus atribuciones emitió los lineamientos de Gerencia General referente a las formas de pago en la contratación de bienes y servicios mediante memorando N CNEL-CNEL-2025-0136-M. En el mencionado documento se indica:?Contrataciones de Bienes: Para el caso de bienes que son producción nacional el pago se realizará contra entrega total de los bienes, contados a partir del día siguiente de la suscripción del respectivo contrato, previo informe favorable del Administrador del Contrato, suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva de los bienes contratados y presentación de la correspondiente factura a entera satisfacción de la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP; y, para los bienes que son de importación se aplicará el pago del 30% de anticipo?.Por tal motivo y cumpliendo lo dispuesto, para el presente proceso no se considera VER ANEXO

description: Estimada entidad, el proceso SIE-CNELEP-2025-065 no cuenta con anticipo, esto genera que no se pueda sustentar la operación del fabricante, sabiendo que hay muchas materias primas que se deben importar y otras nacionales que debemos provisionar con anticipación, por lo que queríamos solicitar el poder agregar  50% de anticipo, que es el que utilizan la mayoría de las empresas eléctricas del país, y de la manera que se han venido manejando las compras públicas desde hace años. Se otorgará un anticipo de mínimo el 50%  para este proceso?

description: BOL MNTTO ADQUISICIÓN DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO CIRCULAR 12M GD

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


description: SECCIONADO PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N.- CNEL-BOL-ADM-2025-0064-R

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELEP-2025-066-462114

answer:
Confirmamos que el BIL de los equipos ofertados es de 110 KV.

Confirmamos también que el voltaje de operación de los equipos ofertados es de 15KV.

description: Confirmar o aclarar si el BIL de los equipos ofertados es de 110 KV o 125KV? Confirmar o aclarar si el voltaje de operación de los equipos ofertados es de 15KVo 27 KV.

answer:
Estimados Señores:

Fabrica nos indica que el catalogo se encuentra en renovación por lo que se adjunta las fichas tecnicas de los seccionadores de 100A y 200A solicitados.

El ensayo N 14R3045-S, cubre los 2 tipos de seccionadores, con rompearco y sin rompearco.

description: Los catalogos adjuntos, no corresponden a los equipos ofertados, se requiereratificar o rectificar este particular.? El ensayo N 14R3045-S, no corresponde a los equipos ofertados, , se requiereratificar o rectificar este particular.

answer:
Estimados Sres. CNEL EP.

Procedemos a subir la convalidación solicitada.

Saludos.

description: El certificado SAE-CERT-2024-2458, no corresponde al ensayo N 18R0154-S, aclararo confirmar este particular.? Confirmar o aclarar si la corriente de corte braking currente del equipo MTFP-1-15/100 es de 10KV o de 12KA, según los ensayos adjuntos.

answer: SE ADJUNTA ANEXO 12 FORMULARIOS, CONSIDERAR QUE SOMOS PERSONA NATURAL NO JURIDICA POR LO QUE  NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOSMAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS NO APLICA, SOLO APLICARIA LA INFORMACION DE DECLARACION DE BENEFICIARIO FINAL QUE SI ESTA INDICADO EN EL FORMULARIO DE OFERTA Y ANEXO 12

description: Adjuntar en anexo 12 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOSMAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIOFINAL, para verificar la información detallada en el Formulario de Oferta.

answer: Los Miembros de la Comisión Técnica aclara que se adjunta las especificaciones técnicas requeridas por la contratante basadas en las especificaciones homologadas por el Ministerio de Energías y Minas con la finalidad de garantizar la participación y transparencia.

description: ACLARACION

answer: Las especificaciones técnicas requeridas por la contratante se basan en las especificaciones homologadas por el Ministerio de Energías y Minas MEM, con la finalidad de garantizar la participación y transparencia del mencionado proceso; se anexa a la presente, las especificaciones técnicas del material, además; la comisión técnica aclara que los plazos establecidos dentro del cronograma del procedimiento del referido proceso no serán sujetos a modificaciones.

description: Estimada comisión tecnica, al no haber especificaciones tecnicas, solicitamos gentilemente se extienda el plazo de entrega de la oferta, ya que al no haber especificacion y cuando sea adjuntado se va a tener poco tiempo en poder llenar para poder cumplir, muchas gracias

answer: 1.Las especificaciones técnicas de los materiales requeridos por la contratante se basan en las especificaciones homologadas por el Ministerio de Energías y Minas MEM con la finalidad de garantizar la participación y transparencia; se anexa a la presente acta las especificaciones técnicas del material.2.Con respecto a la entrega de muestras la comisión técnica aclara que este particular no fue solicitado en los TDRs y Pliegos.

description: Buenas tardesEstimados Ingenieros1 Solicitamos a ustedes se dignen indicarnos en que parte de los pliegos se encuentran las especificaciones técnicas de los materiales a ofertar.2 Solicitamos se nos permita entregar 1 muestra de cualquiera de los 2 items solicitados.

description: BOL MNTTO ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES DE DIFERENTES TIPOS Y CAPACIDADES PARA DISTRIBUCIÓN GD

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

ENERGY BUILDING VIP ENERPING S.A.

streetAddress: CIUDADELA NAVAL NORTE VILLA 5  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ENERGY BUILDING VIP ENERPING S.A.

ENERGY SOLUTIONS ENERGYSOLAR S.A.S.

streetAddress: TODOS LOS SANTOS BALSAMOS  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ENERGY SOLUTIONS ENERGYSOLAR S.A.S.

MORA ARBOLEDA MARTHA MARGOTH

streetAddress: OE5L / LOS ENCUENTROS PASAJE S13K S13-231 SAN BLAS

legalName: MORA ARBOLEDA MARTHA MARGOTH

legalName: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

ATM&ELECTRICMETAL S.A.

streetAddress: CHILIBULO ENRIQUE GARCES OE9-156 SAN BLAS

legalName: ATM&ELECTRICMETAL S.A.

title: Subasta


description: CINTA ADHESIVA

description: CINTA ADHESIVA

description: CINTAS

description: De acuerdo a lo estipulado en Resolución Nro. CNEL-STD-ADM-2025-0131-R

title: PLANCHAS, HOJAS, PELICULAS, CINTAS, TIRAS Y OTRAS FORMAS PLANAS AUTOADHESIVAS, DE MATERIALES PLASTICOS

description: CINTA ADHESIVA

description: CINTA ADHESIVA

description: CINTAS

title: SIE-CNELEP-2025-071-462114

answer:
Estimados Señores,

Envio lo solicitado

description: SE ANEXA OFICIO

answer: Estimados Srs. Comisión técnica, me permito dar respuesta a la convalidación de errores solicitada, mediante documento adjunto. Atentamente, Luis Fernando Valencia, representante legal

description: SE ANEXA OFICIO

answer: adjunto información financiera

description: SE ANEXA OFICIO

answer:
Estimados

Procedemos a subir la convalidación solicitada

Saludos.

description: SE ANEXA OFICIO

answer: ESTIMADOS SEÑORES ME PERMITO ADJUNTAR NUESTRA CARTA DE RESPUESTA A LA CONVALIDACIÓN SOLICITADA.

description: SE ANEXA OFICIO

answer:
Estimados

Por medio de la presente adjunto convalidacion solicitada.

Atentamente

ACRETI SA

description: SE ANEXA OFICIO

answer: Debe ser como se establece en las especificaciones técnicas del proceso Color: Crema

description: Saludos, La TUBERIA DE 1/2" CONDUIT PESADA PVC debe ser específicamente en crema? porque existen fabricantes que entregan producto blanco y otros crema

description: STD Adquisicion de varios materiales para la instalacion de medidores para la UN STD GC

ACRETI S.A.

legalName: ACRETI S.A.

LUNA GUEVARA JANETH PATRICIA

streetAddress: GUAYAQUIL IBARRA 705

legalName: LUNA GUEVARA JANETH PATRICIA

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 LA FLORESTA

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

ZURITA GUEVARA DAVID ALEJANDRO

streetAddress: AMBATO AV. 29 DE MAYO 159

legalName: ZURITA GUEVARA DAVID ALEJANDRO

ANALUISA TOPA DIEGO ARMANDO

streetAddress: vía Quevedo km 6 1/2 alado del colegio CALAZACON s/n

legalName: ANALUISA TOPA DIEGO ARMANDO

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 LA FLORESTA

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

ALCAMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

streetAddress: S60C AV.MALDONADO E1-154 SANTA BARBARA

legalName: ALCAMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

streetAddress: VIA ECOLOGICA MONSEÑOR BERNARDINO ECHEVERRIA S/N SANTA ROSA

title: Subasta


description: PARARRAYOS TIPO ESTACION

description: PARARRAYOS TIPO ESTACION

description: PARARRAYOS TIPO ESTACION

description: Por haber cumplido con todos los requerimientos mínimos solicitados

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: PARARRAYOS TIPO ESTACION

description: PARARRAYOS TIPO ESTACION

description: PARARRAYOS TIPO ESTACION

title: SIE-CNELEP-2025-067-462114

answer: Sobre los reportes de ensayos, solicitados en el documento de la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA se ACLARA que SE ELIMINA dicho requisito de reportes de ensayo establecido en la página No. 3.

description: ACLARACION

answer: Se aclara que, en otros parámetros, que se encuentran en el documento que contiene los términos de referencia, en la página 9/10 el siguiente texto: REVISAR ACTA ADJUNTA

description: ACLARACION

answer: El mínimo BIL aceptable es 350 KV.

description: estimada comisión técnica, favor confirmar el BIL requerido ya que los equipos son a 69 kv el BIL requerido es 325 kV,  favor confirmar que el BIL requerido sea 325 KV

answer: No se acepta como alternativa la norma de fabricación IEC. Remitirse a las especificaciones técnicas la cual es la norma de fabricación ANSI debido a que los elementos a ser adquiridos deben ser compatibles con los existentes en la subestación.

description: estiamada comision tecnica, solicitamos gentilmente se acepte como alternativa norma de fabricación IEC

description: GYE MNTTO PARARRAYOS VOLT NOM 60KV MCOV 48 KV IDMAX 80 KA CON BASE AISLADA Y CONTADORES DE DESCARGA GD

title: Subasta


title: PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD

description: CAJAS DE PROTECCION PARA MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA POLIFASICAS

description: CAJAS DE PROTECCION PARA MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA POLIFASICOS

title: SIE-CNELEP-2025-070-462114

answer: Estimado proveedor: El Certificado de pruebas debe estar vigente y avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) hasta la fecha a la presentación de la oferta, de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad.

description: SRS DE LA COMISIÓN TÉCNICA: RESPECTO AL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  CAJA BASE SOCKET 4 TERMINALES, CAJA BASE SOCKET 5 TERMINALES EN EL ITEM CALIDAD DEL ACERO, CONFIRMAR SI EL ENSAYO DE COMPOSICIÓN QUÍMICA  DEBERÁ SER EVALUADO POR UN LABORATORIO CON ACREDITACIÓN ISO 17025 ?

answer: Estimado proveedor: Se solicita tipo varilla sujetado desde la base socket, que permita adecuado acoplamiento del medidor y su sello de copa

description: Estimada comisión técnica, Para las bases clase 200 solicitadas, se encuentran en el mercado bases con elementos de sujeción de medidor tipo PLETINA ESTAMPADA o tipo VARILLA, ambos cumplen con el estándar, sin embargo la pletina estampada tiene dobleces que funcionan de guía al perímetro del medidor y para crear una resistencia superior a la presión durante la instalación del medidor en comparación a la tipo varilla. Solicitamos que acepten este elemento para sujeción del medidor el cual realiza la misma función, y cuenta con mejor desempeño que el requerido.

answer: Estimado proveedor: La recepción de las MUESTRAS requeridas deberán ser entregadas físicamente hasta hora y fecha límite de recepción de ofertas establecida en el cronograma del presente proceso a la siguiente dirección: ?Central 1? localizado en la Av.25 de junio y Av. Loja, frente a la Universidad Técnica de Machala, en el departamento de Clientes Especiales.

description: Estimados, por favor indicar a que dirección y a nombre de quien se debe enviar la muestra, saludos cordiales

description: EOR Adquisicion de bases socket GC

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JOSE MASCOTE  S/N NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

UNISIGN S.A.

streetAddress: Cdla: Mapasingue este, Calle: Tercera - Vía a Daule Km. 5.5 Antes de llegar a Panadería Pankey Diagonal 110 TARQUI

legalName: UNISIGN S.A.

RENO CAPITAL FAM S.A.S.

streetAddress: AMAZONAS ATACAMES 521 NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: RENO CAPITAL FAM S.A.S.

rationale: EOR Adquisicion de bases socket GC


description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

description: Ver acto administrativo adjunto

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

title: SIE-CNELEP-2025-068-462114

answer: GRACIAS SE ENVÍAN SOPORTES SOLICITADOS

description: Dentro   del   proceso   de   contratación   SIE-CNELEP-2025-068   ?MAN   MNTTO Adquisición  de  grapas  conectores  y  terminales  GD?    y  de  conformidad  con  lo establecido  en  el  Reglamento  General  a  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de Contratación Pública Art 79, relativo a la convalidación de errores, usted debe convalidar lo siguiente:Se aclare o se amplié los sustentos del certificado de distribuidor referido de su  oferta. Se aclare o se amplié los sustentos de las especificaciones técnicas referido de su oferta Se aclare o se amplié los sustentos certificados de cumplimiento y normas referido de su oferta. Sírvase  convalidar la muestra correspondiente al  ITEM 9 .- CONECTOR DE ALEACIÓN DE Al, AUTOMÁTICO TENSIÓN PLENA, 4/0 AWG.

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO

description: Dentro   del   proceso   de   contratación   SIE-CNELEP-2025-068   ?MAN   MNTTO Adquisición  de  grapas  conectores  y  terminales  GD?    y  de  conformidad  con  lo establecido  en  el  Reglamento  General  a  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de Contratación Pública Art 79, relativo a la convalidación de errores, usted debe convalidar lo siguiente: Se aclare o se amplié los sustentos del certificado de distribuidor referido en su  oferta Se aclare o se amplié los sustentos de las especificaciones técnicas referido en su oferta Se aclare o se amplié los sustentos certificados de cumplimiento y normas referido en su oferta Sírvase convalidar y completar los sustentos de la situación financiera referido en su oferta

answer:
Señores CNEL EP MANABI,

Adjunto convalidacion solicitada.

Saludos cordiales,
LEONEL CASTRO BRAVO

description: Sírvase convalidar y completar los sustentos de la situación financiera referido en su oferta.

JIMENEZ VILLAMAR JOHN EFREN

locality: SAN JACINTO DE YAGUACHI

streetAddress: JOSE CEVALLOS 0 MONS MANUEL PAEZ S/N SAN JACINTO DE YAGUACHI,CABECERA CANTONAL

legalName: JIMENEZ VILLAMAR JOHN EFREN

SUAREZ GAME INGRID XIOMARA

streetAddress: BELLA AURORA  DIAGONAL  ROBERTO GILBERT  SOLAR 26 TARQUI

legalName: SUAREZ GAME INGRID XIOMARA

CASTRO BRAVO LEONEL AGUSTIN

streetAddress: LAS CAMELIAS NUECES E17-156 SAN BLAS

legalName: CASTRO BRAVO LEONEL AGUSTIN

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta


title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: FUSIBLES PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: FUSIBLES ELECTRICOS.

description: FUSIBLES PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: CABLE PARA FUSIBLES CON EMPALMES  DE  CONEXION,  CAJETINES  DE  FUSIBLES,  FUSIBLES ELECTRICOS, ETC.

title: SIE-CNELEP-2025-069-462114

answer: Estimado oferente, si se requiere muestra de cada ítem según lasespecificaciones técnicas; como se indica en el pliego y Términos de Referencia

description: Estimados, favor confirmar que no se requiere muestras, ya que es un producto muy conocido,ademas considerar que no se podría evaluar al fusible como tal, ya que cada prueba de acuerdo a norma es destructiva excepto cosas como marcación, se sugiere solicitar una buena documentación de respaldo y el compromiso del fabricante del fiel cumplimiento de lo ofertado en documentos.

answer: Estimado oferente, si se requiere muestra de cada ítem según lasespecificaciones técnicas; como se indica en el pliego y Términos de Referencia.

name: IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.

description: Por favor indicar si hay que entregar muestra y si lo hay que sea una muestra por cada tipo K y H

description: LRS MNTTO ADQUISICION DE TIRAFUSIBLE 2025 GD

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

streetAddress: AV. COSME RENELLA MZ. 2  SOLAR 7 TARQUI

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

ENERGY BUILDING VIP ENERPING S.A.

streetAddress: CIUDADELA NAVAL NORTE VILLA 5  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: ENERGY BUILDING VIP ENERPING S.A.

LUNA PORTERO LUCY LILIAN

streetAddress: PASAJE E14B AV. DE LOS NARANJOS N44-87 LA FLORESTA

legalName: LUNA PORTERO LUCY LILIAN


description: AUTOTRANSFORMADORES

description: AUTOTRANSFORMADORES

description: OTROS TRANSFORMADORES ELECTRICOS: AUTOTRANSFORMADORES ELECTRICOS, BOBINAS DE INDUCCION ELECTRICAS (EXCEPTO LAS BOBINAS DEL ENCENDIDO DE VEHICULOS AUTOMOTORES), BOBINAS DE INDUCCION PARA SU INSERCION EN LOS CIRCUITOS DE LAS LINEAS TELEFONICAS O TELEGRAFICA

description: VER ACTO ADMINSITRATIVO

title: TRANSFORMADORES ELECTRICOS

description: AUTOTRANSFORMADORES

description: AUTOTRANSFORMADORES

title: SIE-CNELEP-2025-072-462114

answer: Se deberá cumplir con lo establecido en el anexo 4 de la  normativa secundaria del Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública   sobre  los  REQUERIMIENTOS  DE TRANSFERENCIA  DE  TECNOLOGÍA  PARA  BIENES  IMPORTADOS ADQUIRIDOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA POR CPC, la cual establece que:  Requerimientos de Nivel TT1.  ? Taller o curso de capacitación para conocer el correcto uso o manejo del producto. ? CD donde se exponga el curso o taller de capacitación que fue dado a personal ecuatoriano. VER ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Art.  292.- Multas durante la ejecución contractual.- De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, todo contrato contendrá una cláusula relacionada con las multas que la entidad contratante podrá imponer al contratista por incumplimiento contractual. La multa tendrá como finalidad sancionar la conducta del contratista por su negligencia e incumplimientos imputables a sus obligaciones contractuales. En los casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto contractual, la entidad contratante establecerá por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones VER ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIOENS

description: ACLARACION

answer: Estimado proveedor, regirse a lo que establece el pliego y el término de referencia.

name: INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES S.A.

description: Confirmar si requieren de experiencia general y especifica

answer: Estimado proveedor, regirse a lo establecido en el término de referencia en las obligaciones de las partes ?Los bienes deben estar perfectamente empacados y en buenas condiciones al ser entregados en las BODEGAS CNEL MANABI (El Trébol Vía Portoviejo Manta km 5  a un costado de las bodegas de ?SUPAN?)?.

description: POR FAVOR CONFIRMAR SI TODOS LOS TRANSFORMADORES VAN A LA PLANTA DE CNEL MANABI

answer: Estimado proveedor, regirse a lo que establece el pliego y el término de referencia.

answer: Estimado proveedor, se anexa archivo editable de especificaciones técnicas.

description: FAVOR ENVIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN ARCHIVO EDITABLE

answer: Estimado proveedor, remitirse a lo indicado en el pliego. Todas  las  ofertas  deberán ser  presentadas  por  los  oferentes,  única  y  exclusivamente a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS, firmados electrónicamente, mismos que serán validados  por  la  Comisión Técnica o Delegado  Técnico  a  través  del  aplicativo  oficial  de suscripción y validación que se establezcan para el efecto.

description: POR FAVOR INDICAR SI LA OFERTA SE LA PRESENTARA FÍSICAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA CNEL MANABI O UNICAMENTE POR EL SOCE

answer: Estimado proveedor, se confirma lo solicitado en la especificación técnica, el excedente (1 codo y 1 inserto) corresponde a repuesto.

description: En el caso de los transformadores monofásicos pedestal ?Radial?, todos indican como accesorios: 2 codos  conectores y 2 insertos, pero siendo radial solo hay un bushing en AT por lo que quedarían 1 codo y 1 inserto sin utilizar. Confirmar o corregir

answer: Estimado proveedor, se aclara que la protección en media tensión será con fusibles tipo bay-o-net.

description: En el caso de los transformadores trifásicos pedestal, no se menciona si como respaldo de protección van con Fusibles limitadores de corriente en serie con los fusibles bayonetas, o en su lugar van ?isolation links?. Aclarar

answer: Estimado  proveedor,  considerando  que  este  transformador  debe  trabajar  en  malla,  se aclara la especificación Técnica a los accesorios a incluir en cada transformador.  VER ACTA DE PREGUNTAS REPUESTAS Y ACLARACIONES

description: En el caso de los transformadores trifásicos pedestal ?Malla?, todos indican como accesorios: 3 codos conectores y 3 insertos, pero siendo malla quedan 3 bushings una derivación sin ningún accesorio. Confirmar o corregir

description: MAN MNTTO Adquisición de transformadores padmounted de varias capacidades GD

streetAddress: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / S/N  S/N TARQUI

COMPAÑIA ANONIMA MORETRAN

streetAddress: .  S/N TARQUI

legalName: COMPAÑIA ANONIMA MORETRAN

title: Subasta


description: SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AIRE, EL AGUA, LOS RESIDUOS (URBANOS E INDUSTRIALES), COMBUSTIBLES, METALES, SUELOS, MINERALES, ALIMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS

name: AMBIENLAB SERVICIOS AMBIENTALES Y LABORALES CIA.LTDA.

description: ver reesolucion de adjudicacion

title: SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS DE  COMPOSICION Y PUREZA

title: SIE-CNELEP-2025-073-462114

answer: Estimados, se adjunta respuesta junto con los adjuntos que solventan la convalidación realizada

description: Adjuntar  actas  de  entrega  de  recepción  definitiva  de  los  contratos descritos en los certificados laborales en el punto 1.7  del formulario de la oferta,  en concordancia con la experiencia tal como se estipula en los pliegos de la contratación.

answer: Estimados, se adjunta respuesta junto con los adjuntos que solventan la convalidación realizada

answer:
Respaldos de experiencia del tecnólogo de monitoreo Manolo Orna para lo cual se adjunta certificados actas de entrega recepción yo facturas de los proyectos ejecutados considerar link que contiene las actas entregas recepción con firmas originales
Respaldos de equipos mínimos para lo cual se adjunta facturas de compra de equipo de RNI y GPS

name: ABGES LABORATORIO ANALITICO AMBIENTAL CIA. LTDA.

description: Adjuntar certificados o actas de recepción definitiva de proyectos que validen  la  experiencia  del  Tecnólogo  de  monitoreos  en  base  a  lo indicado en el punto 1.7 del formulario de la oferta,  en concordancia con  la  experiencia  tal  como  se  estipula  en  los  pliegos  de  la contratación. Adjuntar los respaldos facturas o comprobantes de alquiler del GPS y  medidor  de  campos  electromagnéticos,  en  base  a  lo  indicado  en  el punto 1.8 del formulario de la oferta tal como se estipula en los pliegos de la contratación.

answer: CONVALIDACION ERRORES

description: Adjuntar declaración de impuestos a la renta 2024, para la validación de  índices  financieros  descritos  en  el  punto  1.4  del  formulario  de  la oferta, tal como se estipula en los pliegos de la contratación. Adjuntar  mecanizados  del  IESS  y  actas  de  entrega  de  recepción definitiva de los contratos descritos en los certificados laborales en el punto  1.7  del  formulario  de  la  oferta,    en  concordancia  con  la experiencia tal como se estipula en los pliegos de la contratación. Validar  el  documento  de  nombre  informe  técnico  mediante  firma electrónica.

answer: ALS ECUADOR ALSECU S.A., se permite adjuntar el documento denominado OFICIO 2025 120 CNELEP CONVALIDACION DE ERRORES-signed, respondiendo a la Convalidación 1, adjuntando además las actas que se encuentran en los certificados de los técnicos y la experiencia en ruido, las actas que se subieron además cuentan con la experiencia en campos electromagnéticos. Y se adjunta la factura 01-002- 000000657 mediante firma electrónica.

description: . Adjuntar  actas  de  entrega  de  recepción  definitiva  de  los  contratos escritos en los certificados laborales en el punto 1.7  del formulario de la oferta,  en concordancia con la experiencia tal como se estipula en los pliegos de la contratación. . Validar el documento correspondiente a la Factura de número 01-002- 000000657 mediante firma electrónica.

answer: Se aclara que el plazo de ejecución del contrato es de 210 días a partir del día siguiente de la suscripción del contrato

description: ACLARACION

answer: Estimado, si se requiere la necesidad de acreditación en el SAE para campos electromagnéticos y ruidoambiental

description: Estimados por favor confirmar si se requiere acreditación para las Mediciones de campos electromagnéticos

description: MAN Servicio de monitoreos ambientales en CNEL EP UN Manabí RSC

DEPROIN S.A.

streetAddress: AV. FRANCISCO RIZZO  SOLAR 1-B TARQUI

legalName: DEPROIN S.A.

ALS ECUADOR ALSECU S.A.

streetAddress: DE LOS EUCALIPTOS DE LOS CIPRESES E3-23 GUAPULO

legalName: ALS ECUADOR ALSECU S.A.

streetAddress: MIGUEL DE SANTIAGO CALLE CUARTA 213 CONOCOTO

streetAddress: JUAN GONZALEZ JUAN PABLO SANZ N35-26 SAN BLAS

title: Subasta


description: CONECTORES

description: CONECTORES

description: OTRAS PARTES Y PIEZAS PARA APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, CORTE, PROTECCION DE CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES IGUALES O SUPERIORES A 1000 V, CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE CONTROL NUMERICO), CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRASBASES

description: Su oferta es de mejor costo y cumple con las especificaciones técnicas, económicas y legalesestablecidas en los pliegos de Subasta Inversa SIE-CNELEP-2025-074, conforme lo manifestado en el Informe emitido por la Comisión Técnica designado y lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

title: PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD

description: CONECTORES

description: CONECTORES

title: SIE-CNELEP-2025-074-462114

answer: En respuesta a su solicitud de convalidación el proceso en referencia, adjuntamos la información solicitada.

description: Revisar acta de convalidación de errores y oficio

answer: RESPUESTA CONVALIDACION

answer: Estimados, favor remitir todos los anexos requeridos por la entidad contratante, a fin de que se cumpla con la integridad de la oferta.

description: Estimados, existen formularios individuales y el Anexo 6 donde se repiten los mismos, se debe enviar de las dos formas?

answer: Estimados, tal como indica en los términos de referencia, apartado ?Dirección de apertura de ofertas?, las muestras y ofertas, se entregará en La Libertad, avenida 12 entre calles 33 y 35, Barrio General Enriquez Gallo, y serán recibidas en la recepción.

description: Estimados, favor indicar a que dirección, departamento y que persona se deben entregar las muestras, saludos cordiales

answer: Estimados, la entidad contratante solicita dar cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia, considerando el apartado ?Otros parámetros?, donde indica que se requiere muestras de todos los bienes solicitados, con la finalidad de sustentar la aceptación de cada material que la entidad contratante pretende adquirir

description: estimados señores, segun el pliego exigen muestras de todos los itemes, pero entre grupos de ellos se diferencia solo por el rango, lo demas es lo mismo, por favor hacer que se entregue una muestra por cada grupo

answer: Estimados, la entidad contratante solicita dar cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia, considerando el apartado ?Otros parámetros?, donde indica que se requiere muestras de todos los bienes solicitados, con la finalidad de sustentar la aceptación de cada material que la entidad contratante pretende adquirir

description: buenas  tardes, confirmar si se requiere presentar muestras

description: STE MNTTO Adquisiciones de conectores 2025 GD

ACRETI S.A.

legalName: ACRETI S.A.

SKYCOMPANY S.A.

streetAddress: TERCERA 110. KM. 5.5 DIAGONAL A LA PANADERIA PANKEYS S/N TARQUI

legalName: SKYCOMPANY S.A.

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 LA FLORESTA

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

title: Subasta


title: PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD

description: CAJAS DE PROTECCION PARA MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA POLIFASICAS

description: CAJAS DE PROTECCION PARA MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA POLIFASICOS

title: SIE-CNELEP-2025-076-462114

description: MAN Adquisición de bases socket CL200 y CL20 para medidores forma 9s, 12s y 16s en instalaciones de clientes especiales GC

legalName: IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JOSE MASCOTE  S/N NUEVE DE OCTUBRE

UNISIGN S.A.

streetAddress: Cdla: Mapasingue este, Calle: Tercera - Vía a Daule Km. 5.5 Antes de llegar a Panadería Pankey Diagonal 110 TARQUI

ALCAMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

streetAddress: S60C AV.MALDONADO E1-154 SANTA BARBARA