description: MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE FIBRA OPTICA

description: MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION

title: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA  N.C.P.

title: SIE-CELECEP-2025-03031-238940

answer: Para la CONVALIDACION 4, se adjunta el certificado de la marca de los equipos ofertados, para el personal de campo que es el Ing. Juan Carlos Bravo; CERTIFICADO DE LA MARCA HUAWEI JC

description: CONVALIDACION 4:  Análisis de oferta: En el documento 2-164-OFERTA FINAL JCBM-signed-signed-signed, no se evidencia el Certificado en la marca de los equipos ofertados que se solicita para el cargo de Ingeniero de Campo?, como parte del personal técnico mínimo requerido.      Requerimiento de convalidación:  Entregar el certificado de la marca de los equipos ofertados, para el personal indicado conforme a lo indicado en su documento de oferta.

answer: Para la CONVALIDACION 3, se adjunta el certificado de DISTRIBUIDOR AUTORIZADO por la empresa COMSADIMTELCO; CARTA DE CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

description: CONVALIDACION 3:  Análisis de oferta: En el documento 52-164-CARTA DE CERTIFICADO COMSADIMTELCO-signed-signed, se presenta el certificado de distribuidor del oferente, sin embargo, los datos para los cuales se emite el mismo, está direccionados a otra empresa y otro proceso específico, y no se refiere al actual para el cuál se solicita la documentación respectiva.    Requerimiento de convalidación: Entregar la documentación correspondiente en la que se especifique ser distribuidor autorizado.

answer: Para la CONVALIDACION 2, se adjunta los catalogos correspondientes a los items ofertados en el documento 1.8 EQUIPO MINIMO REQUERIDO, permitiendo verificar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas requeridas, adjuntando lo siguiente; ESPECIFIACIONES TECNICAS FUSIONADORA SUMITOMO TYPE Q101-CA, ESPECIFICACIONES TECNICAS MULTIMETRO DIGITAL FLUKE 117, ESPECIFICACIONES TECNICAS OTDR EXFO MAX 730B, ESPECIFICACIONES TECNICAS MEDIDOR DE POTENCIA KOMSHINE-KPV, ESPECIFICACIONES TECNICAS MEDIDOR DE POTENCIA TRIBER CON VFL, ESPECIFICACIONES TECNICAS ESCALERAS 28PIES MODELO FGE7228, ESPECIFICACIONES TECNICAS ESCALERAS FIBRA DE VIDRIO 28PIES

description: CONVALIDACION 2:  Análisis de oferta: En el documento 52-164-OFERTA FINAL JCBM-signed-signed-signed, 1.8 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO no se evidencia la inclusión de los catálogos correspondientes a los ítems ofertados que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.    Requerimiento de convalidación:  Entregar la documentación técnica en la que se evidencie claramente todas las características ofertadas para los ítems mencionados, a fin de verificar su conformidad con los requisitos establecidos en el pliego.

answer: CONVALIDACION 1, que sustenta el catalogo que permite verificar el cumplimiento de las especificaciones tecnicas de los items 1,3 y 4, adjuntando los siguientes catalogos y actualizacion de las especificaciones tecnicas; Item1 Equipo GPON OLT Huawei-SmartAX-MA5800-X2 OLT, Item3 Fuente de alimentacion mas rectificador, Item4 Equipo ONT GPON Huawei ONT XPON EG8145X6

description: CONVALIDACION 1:  Análisis de oferta: En la tabla del documento 52-164-ESPECIFICACIONES TECNICAS JCBM OK-signed, Ítems 1, 3, 4, no se evidencia el catálogo que permita verificar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas requeridas para los equipos ofertados.   Requerimiento de convalidación:  Entregar la documentación técnica en los que se evidencien claramente todas las características ofertadas para el ítem mencionado, a fin de verificar su conformidad con los requisitos establecidos en el pliego.

answer: Por medio del presente doy contestación a la aclaración solicitada en la etapa de convalidación de errores del proceso SUR: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RED GPON PARA LA CENTRAL MOLINO. SIE-CELECEP-2025-03031

name: TELECOMAUSTRO, INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES DEL AUSTRO CIA. LTDA.

description: CONVALIDACION 1:  Análisis de oferta: En el documento 52-163-ANEXO EQUIPO MINIMO-signed, 1.8 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO no se evidencia la inclusión de las Hojas Técnicas correspondientes a los ítems ofertados que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.  Requerimiento de convalidación:  Entregar la documentación técnica en la que se evidencie claramente todas las características ofertadas para los ítems mencionados, a fin de verificar su conformidad con los requisitos establecidos en el pliego.

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO

description: CONVALIDACION 4:  Análisis de oferta: En el documento ?52-162-oferta.pfd 1.8 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO no se evidencia la inclusión de los catálogos correspondientes a los ítems ofertados que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.    Requerimiento de convalidación:  Entregar la documentación técnica en la que se evidencie claramente todas las características ofertadas para los ítems mencionados, a fin de verificar su conformidad con los requisitos establecidos en el pliego.

answer: SE ADJUNTA CERTIFICACION FTTH DE ARCENTALES JOSUE Y OTRO CV DE JUAN QUITO CON CERTIFICACION FTTH

description: CONVALIDACION 3:  Análisis de oferta: Documento oferta1.7. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO?. AUX TECN 1 y AUX TECN 2. No se evidencia en la documentación presentada, los certificados en FTTH.   Requerimiento de convalidación:  Adjuntar los respectivos certificados de los técnicos donde se evidencie la certificación en FTTH, según se solicita en los pliegos de contratación en los puntos 4.1.3 Personal técnico mínimo? y ?4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO

description: CONVALIDACION 2:  Análisis de oferta: En la tabla del documento 52-162-oferta?, Ítem1, Protector de Voltaje, GABINETE RACK DE PARED ABATIBLE, CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS 24 HILOS, MANGA DE EMPALME TIPO DOMO DE 24 PUERTOS?, CAJA óPTICA DE DISTRIBUCIóN DE 16 PUERTOS, no se evidencia la ficha técnica que permitan verificar el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas requeridas para el equipo ofertado.   Requerimiento de convalidación:  Entregar la documentación técnica en los que se evidencien claramente todas las características ofertadas para el ítem mencionado, a fin de verificar su conformidad con los requisitos establecidos en el pliego.

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO

description: CONVALIDACION 1:  Análisis de oferta: Existe documentos los cuales no están suscritos en su última hoja tal como solicita el pliego en su anexo Forma de presentación de ofertas y convalidaciones  Requerimiento de convalidación:  Suscribir los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta deberán ser digitalizados y firmados electrónicamente por el oferente en la ÚLTIMA HOJA de cada archivo digital que se adjunta en la oferta.

answer:
Buenas tardes, señores comisión técnica, se adjunta lo solicitado.
Atentamente,
Ing. Kevin Vaca Briones

description: CONVALIDACION 3:  Análisis de oferta: El certificado de distribuidor autorizado presentado en el documento 52-160-o Certificado Distribuidor Claupet-signed hace referencia exclusivamente a la marca Tonding, la cual no se encuentra mencionada en ninguna de las hojas técnicas presentadas por el oferente.  Requerimiento de convalidación:  Entregar los certificados de distribuidor autorizados para las marcas ZTE y Mikrotik, correspondientes a los equipos ofertados en el documento 52-160-q ESPECIFICACIONES Y CATÁLOGOS-signed

answer:
Buenas tardes, señores comisión técnica, se adjunta lo solicitado.
Atentamente,
Ing. Kevin Vaca Briones

description: CONVALIDACION 2:  Análisis de oferta: En el documento ?52-160-h PERSONAL TECNICO-signed?, no se evidencia el ?Certificado en la marca de los equipos ofertados? que se solicita para el cargo de ?Ingeniero de Campo?, como parte del personal técnico mínimo requerido.      Requerimiento de convalidación:  Entregar el certificado de la marca ZTE de los equipos ofertados, conforme a lo indicado en el documento ?52-160-q ESPECIFICACIONES Y CATÁLOGOS-signed?, donde se hace referencia a equipos de dicha marca.

answer:
Buenas tardes, señores comisión técnica, se adjunta lo solicitado.
Atentamente,
Ing. Kevin Vaca Briones

description: CONVALIDACION 1:  Análisis de oferta: En la tabla del documento ?52-160-q ESPECIFICACIONES Y CATÁLOGOS-signed?, no se evidencia la inclusión de los catálogos correspondientes a los ítems 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1 y 23.1, que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.    Requerimiento de convalidación:  Entregar la documentación técnica en los que se evidencien claramente todas las características ofertadas para los ítems mencionados, a fin de verificar su conformidad con los requisitos establecidos en el pliego.

answer: Adjunto los documentos solicitados

description: CONVALIDACION 5:  Análisis de oferta: En el documento ?52-168-OFERTA FIRMADA MFC?, ?1.8 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO? no se evidencia la inclusión de los catálogos correspondientes a los ítems ofertados que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. Requerimiento de convalidación:  Entregar la documentación técnica en la que se evidencie claramente todas las características ofertadas para los ítems mencionados, a fin de verificar su conformidad con los requisitos establecidos en el pliego.

answer: Adjunto los documentos solicitados

description: CONVALIDACION 4:  Análisis de oferta: Documento 52-168-OFERTA FIRMADA MFC. 1.7. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO. TECNICO BACHILLER?. No se evidencia en la documentación presentada, los certificados en FTTH.  Requerimiento de convalidación:  Adjuntar los respectivos certificados de los técnicos donde se evidencie la certificación en FTTH, según se solicita en los pliegos de contratación en los puntos ?4.1.3 Personal técnico mínimo y 4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico

answer: Adjunto los documentos solicitados

description: CONVALIDACION 3:  Análisis de oferta: En el documento 52-168-OFERTA FIRMADA MFC, no se evidencia el ?Certificado en la marca de los equipos ofertados? que se solicita para el cargo de Ingeniero de Campo, como parte del personal técnico mínimo requerido.      Requerimiento de convalidación:  Entregar el certificado de la marca de los equipos ofertados, para el personal indicado conforme a lo indicado en su documento de oferta.

answer: Adjunto los documentos solicitados

description: CONVALIDACION 2:  Análisis de oferta: En la tabla del documento ?52-158-OFERTA FIRMADA MFC?, no se evidencia la inclusión de los catálogos correspondientes a los ítems 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS, que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.  Requerimiento de convalidación:  Entregar la documentación técnica en los que se evidencien claramente todas las características ofertadas para los ítems mencionados, a fin de verificar su conformidad con los requisitos establecidos en el pliego.

answer: Adjunto los documentos solicitados

description: CONVALIDACION 1:  Análisis de oferta: Existe documentos los cuales no están suscritos en su última hoja tal como solicita el pliego en su anexo ?Forma de presentación de ofertas y convalidaciones? 52-158-CERTIFICADO DISTRIBUIDOR 52-158-Declaracion_2024 52-158-ESCALERAS TELESCOPICAS 52-158-FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA 52-158-INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES PERSONAL MINIMO 52-158-MEDIDOR DE POTENCIA DE FIBRA OPTICA 52-158-MULTIMETRO DIGITAL 52-158-OTDR 52-158-Tecnico Carriel 52-158-Tecnico Garcia Requerimiento de convalidación: Suscribir los anexos o documentación de respaldo que se adjunte a la oferta deberán ser digitalizados y firmados electrónicamente por el oferente en la ÚLTIMA HOJA de cada archivo digital que se adjunta en la oferta.

answer: Se envía las hojas de los equipos y herramientas solicitadas.

description: CONVALIDACION 4:  Análisis de oferta: En el documento 52-157-Oferta-signed-signed, 1.8 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO no se evidencia la inclusión de Hojas Técnicas a los ítems ofertados que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.  Requerimiento de convalidación:  Entregar la documentación técnica en la que se evidencie claramente todas las características ofertadas para los ítems mencionados, a fin de verificar su conformidad con los requisitos establecidos en el pliego.

answer: Se adjunta documentos de los técnicos requeridos

description: CONVALIDACION 3: Análisis de oferta: En los documentos 52-157-Tecnico1AngelMasacoPinta-signed, 52-157-Tecnico2CristhianAlamaGutierres-signed no se evidencia la documentación correspondiente a los certificados en FTTH.  Requerimiento de convalidación:  Adjuntar los respectivos certificados de los técnicos, donde se evidencie la certificación en FTTH, según se solicita en los pliegos de contratación en los puntos ?4.1.3 Personal técnico mínimo y 4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico

answer: Se adjuntan certificados del Ing. de campo

description: CONVALIDACION 2:  Análisis de oferta: En el documento 52-157-IngenierodecampoManuelCabreraFajardo-signed, no se evidencia el Certificado en la marca de los equipos ofertados que se solicita para el cargo de Ingeniero de Campo?, como parte del personal técnico mínimo requerido.   Requerimiento de convalidación:  Entregar el certificado de la marca de los equipos ofertados del Ingeniero de Campo.

answer: Se adjuntan las hojas técnicas de los bienes ofertados

description: CONVALIDACION 1: Análisis de oferta: En el documento 52-157-Oferta-signed-signed no se evidencia la inclusión de Hojas Técnicas correspondientes a los ítems de la ?Tabla 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. Requerimiento de convalidación: Entregar la documentación técnica en los que se evidencien claramente todas las características ofertadas para los ítems mencionados, a fin de verificar su conformidad con los requisitos establecidos en el pliego.

answer: RESPUESTA PREGUNTA  20 El certificado que debe presentar el perfil de Ingeniero de Campo hace referencia a demostrar conocimientos en la marca de los equipos ofertados por el oferente.

description: Estimados cual es el certificado que se solicita para el Ingeniero de campo? En el pliego se mencioma "debe contar con un certificado en la marca de los equipos ofertados."

answer: RESPUESTA PREGUNTA  19 Los procesos de contratación se llevan conforme lo determinado por la normativa emitida por el ente rector, Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP.

description: Estimada Entidad, para conocimiento e información adicional, nos podrían indicar si internamente manejan un reglamento de Contratación Pública al que deberemos tomarencuenta?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  18 Referirse a lo indicado en la sección I CONVOCATORIA ?El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 90 días, contado a partir de A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RESPECTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO.?; que consta en los pliegos de contratación.

description: Estimada entidad, Cuál es el tiempo con el que cuenta el proveedor para la implementación de todo el proyecto?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  17 Referirse a lo indicado en la SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA, numeral 2.3 Especificaciones técnicas; y al ANEXO TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS numeral 3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO; que consta en los pliegos de contratación.

description: Estimada entidad contratante, su gentil ayuda confirmando a cuantas personas se debe capacitar, cantidad de horas y temas que se deben impartir en modalidad virtual?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  16 1. El equipo de borde encargado de proporcionar la conectividad hacia la nueva red será informado al oferente adjudicado. Esta información se proporcionará una vez finalizado el proceso de contratación, con el fin de garantizar la confidencialidad y seguridad de la infraestructura actual. 2. El direccionamiento IP será proporcionado por parte la entidad contratante.

description: Estimada Entidad Contratante,Reciban un cordial saludo, por favor su ayuda solventando las siguientes preguntas:9. Qué equipo de borde será el encargado de proporcionar la conectividad hacia la nueva red?10. El proveedor entregará direcciones IP públicas o privadas para la red que se va a diseñar en el marco del proyecto?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  15 1. Referirse al ANEXO TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS, numera 1.1 Objetivo General, ANEXO PLANO RED FTTH GUARUMALES - LAMINA 1 y ANEXO PLANO RED FTTH GUARUMALES - LAMINA 2 2. El requerimiento ?ITEM 1 – Tarjeta de Servicio - Incluye 8 módulos SFP GPON CLASS C++? descritos en los pliegos de contratación, el cual no es un limitante para que el oferente puede presentar un equipo o tarjeta de mayores características a lo solicitado.? 3. Referirse a lo indicado en los ÍTEMS 20 y 21; del numeral 2.3 Especificaciones técnicas en la sección II de los pliegos de contratación. 4. Esto no es el alcance de este proceso de contratación. 5. Referirse a lo indicado en el ÍTEM 23; del numeral 2.3 Especificaciones técnicas en la sección II; y en el ANEXO   de los pliegos de contratación TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS, numeral 4.2 Servicio en marcha y configuración.

description: Estimada Entidad Contratante,Reciban un cordial saludo, por favor su ayuda solventando las siguientes preguntas:4. Se contemplaron dentro del plan de tendido de fibra óptica, actividades como el empaquetado de tramos, desbroce de áreas verdes e instalación de brazos de faroles, debido a posibles invasiones de predios?5. Es indispensable utilizar una tarjeta de servicio de 8 puertos, o existe la posibilidad de sugerir el uso de una de 16 puertos?6. Se requiere alguna licencia específica para los equipos que se implementarán?7. Qué proveedor de servicios de Internet les proporciona actualmente la capacidad de ancho de banda y qué cantidad de dicha capacidad estará disponible para la infraestructura?8. Según el requerimiento de 75 ONUs, cuál será la capacidad de Internet asignada a cada sector?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  14 1. Si, referirse al ANEXO TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS, numeral 3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO ?Levantamiento de infraestructura y configuración actual? que forma parte del documento publicado en el portal de compras públicas con el nombre ?PLIEGOS?. 2. El proyecto tiene destinado un presupuesto referencial, en caso de determinarse cambios o trabajos adicionales a los establecidos, estos trabajos no deberán repercutir en modificaciones al presupuesto final. 3. La infraestructura actual está preparada para soportar lo solicitado en este proceso de contratación.

description: Estimada Entidad Contratante,Reciban un cordial saludo, por favor su ayuda solventando las siguientes preguntas:1. Se ha contemplado realizar un recorrido previo a la instalación de la red GPON para evaluar la viabilidad de la infraestructura postería y pozos que se utilizará en las rutas establecidas dentro del campamento Guarumales?2. En caso de que sea necesario modificar la ruta debido a la falta de viabilidad en la infraestructura, y los materiales solicitados no sean suficientes para completar la instalación de la red GPON, se realizaría una modificación al proyecto para la contratación de los materiales adicionales no contemplados o se procederían a culminar los trabajos con los recursos disponibles?3. Si durante el recorrido previo a la instalación se detecta que estas infraestructuras están en mal estado, existe un plan de contingencia?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  13 Con relación a la consulta, se informa que sí, el pliego establece que el personal técnico (tanto ingeniero de campo como técnicos) debe acreditar una experiencia mínima de 3 años, y dicha experiencia debe haberse desarrollado dentro de los últimos 10 años previos a la presentación de la oferta. La experiencia podrá validarse mediante contratos, facturas, certificados laborales u otros documentos que permitan verificar la relación directa con las actividades solicitadas.

description: Estimados, para el personal tecnico solicitan 3 años de experiencia dentro de los ultimos 10 años?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  12 En respuesta a la consulta, se informa que sí, se aceptará la presentación de la planilla del IESS o el aviso de entrada correspondiente a la empresa contratista o a la empresa externa a la que pertenezca el personal propuesto, siempre que: 1. El documento identifique claramente al trabajador propuesto y su relación de dependencia o vinculación activa a la fecha de presentación.2. El contratista certifique formalmente que dicho personal ejecutará actividades dentro del contrato en caso de resultar adjudicado.

description: En el documento ANEXO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD PARA CONTRATISTAS CELEC EP, solicita adjuntar los avisos de entrada del IESS o planilla del ultimo mes, en caso de ser contratista o personal externo se puede adjuntar la planilla o aviso de entrada de sus respectivas empresas o aportación voluntaria? por favor responder claramente, NO RESPONDER REFERIRSE AL TDR O un archivo ANEXO.

answer: RESPUESTA PREGUNTA  11 Sí se podrán considerar válidos los certificados en FTTH de los técnicos, aun cuando no cuenten con registro en la SENESCYT, siempre que, corresponda a formación técnica específica en FTTH, emitida por un institución o entidad reconocida, el certificado incluya la identificación del participante, la temática cubierta, la duración y la fecha de emisión y se pueda verificar razonablemente su autenticidad.

description: Los certificados en FTTH de los técnicos, no tienen registro en el SENACYT, son de algunos años atras, se puede validar los mismos?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  10 Si, siempre y cuando se presente el certificado en FTTH como está establecido en el numeral 4.1.3 del pliego ítem 2.

description: Los Técnicos podrán ser técnicos con título de tercer nivel ingenieros electrónicos y telecomunicaciones?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  9 En las instalaciones de la Central Paute Molino, se cuenta con un campamento administrado por asociaciones que trabajan en el área de influencia de la Central, que brindan los servicios de hospedaje y alimentación, gastos que deben ser cubiertos por el oferente.

description: Estimada comisión  técnica, los técnicos e ingenieros que vayan a realizar el proyecto se dispondrá de algún espacio para poder dormir y poder trabajar sin realizar un viaje todos los días o se deberá considerar un hotel y comida para todos los días en la localidad mas cercana?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  8 Si, el requerimiento ?ITEM 1 – Tarjeta de Servicio - Incluye 8 módulos SFP GPON CLASS C++?, descrito en el documento publicado en el portal de compras públicas con el nombre ?PLIEGOS?, no constituye una limitación para que el oferente pueda presentar una tarjeta con características superiores a las solicitadas.

description: estimada comision tecnica la tarjeta de servicio es de 8 puertos?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  7 Se debe cumplir con lo solicitado en la SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, numeral 4.1.2 Equipo mínimo; por lo tanto, no se acepta lo solicitado.

description: Estimada comisión técnica dentro de los parámetros de equipo mínimo se solicita un multímetro digital con rango de temperatura de trabajo en el rango de 0 a 50 C para lo cual califican los multímetro marca FLUKE, debido a que no es un trabajo que requiere mucha especialización en tema eléctrico solicitamos por favor considerar que el rango de temperatura de trabajo del multimetro pueda ser de 0 a 40 C.

answer: RESPUESTA PREGUNTA  6 Respecto a los ítems 20.1 ?Suscripción al software de gestión de OLT y ONT? y 21.1 ?Suscripción al software de gestión de clientes?, se informa que: Sí se permite ofertar software de un tercero, siempre que el mismo: 1. Cumpla de forma íntegra con todas las características funcionales, tecnológicas y condiciones de uso establecidas en el pliego y en el anexo ?Términos de Referencia para los Servicios?. 2. Sea debidamente licenciado y legalmente utilizado por el oferente, contando con los respectivos respaldos contractuales y técnicos que garanticen su disponibilidad, operación y soporte durante el período exigido (3 años). 3. Sea compatible con los equipos ofertados (OLT, ONT) y la infraestructura prevista en la contratación.  Por lo tanto, sí es válido presentar la oferta con una carta compromiso de adquisición del software de un tercero, siempre que se garantice el cumplimiento íntegro de los términos de referencia solicitados.

description: Estimada comisión técnica, el software solicitado en los items 20.1 y 21.1, se puede oferta el software de un tercero en base a las especificaciones técnicas cumpliendo con lo solicitado realizando una carta compromiso de que se comprara la suscripción de ese software que cumple con lo solicitado, por favor responder de manera clara y no referirse a los TDRs?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  5 Respecto a los ítems 20.1 ?Suscripción al software de gestión de OLT y ONT? y 21.1 ?Suscripción al software de gestión de clientes?, se informa que: Sí se permite ofertar software de un tercero, siempre que el mismo: 1. Cumpla de forma íntegra con todas las características funcionales, tecnológicas y condiciones de uso establecidas en el pliego y en el anexo ?Términos de Referencia para los Servicios?. 2. Sea debidamente licenciado y legalmente utilizado por el oferente, contando con los respectivos respaldos contractuales y técnicos que garanticen su disponibilidad, operación y soporte durante el período exigido (3 años). 3. Sea compatible con los equipos ofertados (OLT, ONT) y la infraestructura prevista en la contratación.

description: El software solicitado para los ítems 20.1 y 21.1 puede ser software de un tercero que cumpla con las especificaciones técnicas?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  4 Sí puede ser aceptado, siempre que cumpla con las certificaciones laborales debidamente registradas y pertinentes al objeto del contrato, en este caso aplica; Prevención de Riesgos Laborales: Energía Eléctrica, Prevención de Trabajo en Alturas y debe estar formalmente registrado como responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo SST en la plataforma del SUT (Sistema Único de Trabajo).

description: Estimada comisión técnica el responsable de seguridad y salud en el trabajo podrá ser un ingeniero electrónico o telecomunicaciones con certificación PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: ENERGÍA ELÉCTRICA y PREVENCION DE TRABAJO EN ALTURAS?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  3 Sí, puede ser designado como coordinador o responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) una persona certificada en ?Prevención de Riesgos Laborales: Energía Eléctrica?, esta certificación es válida y pertinente, sobre todo si está enfocada en riesgos eléctricos, ya que guarda relación directa con el objeto del contrato, adicionalmente debe estar debidamente registrado en la plataforma del SUT (Sistema Único del Trabajo).

description: Estimada comisión el coordinador de seguridad puede ser una persona certificada en PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: ENERGÍA ELÉCTRICA ?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  2 El registro que se debe presentar para el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo es el de la plataforma del SUT (Sistema Único de Trabajo).

description: Estimada comisión técnica en el cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud solicitan el registro de responsable de seguridad y salud en el trabajo, con que registro se refiere exactamente?.

answer: RESPUESTA PREGUNTA  1 En el documento publicado en el portal de compras públicas con el nombre ?PLIEGOS?, en la sección ?2.3 Especificaciones técnicas, ítem 7.1 Subrack para alojamiento de Splitters?, se encuentran todos los parámetros técnicos para el equipo solicitado, por lo tanto, no se puede adjuntar una fotografía referencial ya que el mercado es muy extenso.  Se necesita que el equipo a ofertarse cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas.

description: Estimados, el subrack ara alojamiento de splitters se podría adjuntar una fotografía modelo del equipo solicitado ya que en el mercado existen algunas opciones que podrían no estar acorde a lo que solicita la entidad.

description: SUR: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE RED GPON PARA LA CENTRAL MOLINO

QUITO PESANTEZ FABIAN ANIBAL

streetAddress: CORONEL HARRIS TARQUI 1-175 BELLAVISTA

legalName: QUITO PESANTEZ FABIAN ANIBAL

streetAddress: ROMA  S/N MACHANGARA

WEBCABLE CIA.LTDA.

streetAddress: BRASILIA POPAYAN S/N MONAY

legalName: WEBCABLE CIA.LTDA.

VELASCO RODRIGUEZ BORIS ARIEL

streetAddress: SOLAR 3 TARQUI

legalName: VELASCO RODRIGUEZ BORIS ARIEL

BRAVO MEJIA JUAN CARLOS

streetAddress: THOMAS EDISON TNTE. GEOVANY CALLE 319 SAN SEBASTIAN

legalName: BRAVO MEJIA JUAN CARLOS

CABRERA FAJARDO MANUEL ALEJANDRO

streetAddress: MAXIMO AGUSTIN RODRIGUEZ  17-78 SAN SEBASTIAN

legalName: CABRERA FAJARDO MANUEL ALEJANDRO

VACA BRIONES KEVIN CRISTOBAL

region: LOS RIOS

locality: BABAHOYO

streetAddress: AV. FLORES CALLE O S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: VACA BRIONES KEVIN CRISTOBAL

TECVAV INGENIEROS CIA. LTDA.

streetAddress: SOLAR 4 TARQUI

legalName: TECVAV INGENIEROS CIA. LTDA.

title: Subasta


name: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

Unidad

scheme: SERCOP

description: SISTEMAS Y EQUIPOS CONTRA INCENDIOS; REPUESTOS Y ACCESORIOS

scheme: CPC

description: APARATOS PARA PROYECTAR O DISPERSAR LIQUIDOS O POLVOS: APARATOS PARA PINTAR ELECTROSTATICOS, ASPERSORES PARA INCENDIOS, DESCORTESADORAS POR CHORRO DE AGUA, DISPOSITIVOS PARA LAVAR PARABRISAS DE VEHICULOS, ROBOT DISENADOS PARA ROSEAR LIQUIDOS O POLVOS.

currency: USD

description: CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS

title: EXTINTORES DE INCENDIOS; PISTOLAS PULVERIZADORAS Y APARATOS ANALOGOS; MAQUINAS CON SOPLETES DE VAPOR O ARENA Y APARATOS ANALOGOS DE PROYECCION DE CHORROS; APARATOS MECANICOS PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR LIQUIDOS O POLVOS, EXCEPTO APARATOS AGRICO

title: SIE-CELECEP-2025-03053-238940

status: active

answer: Se adjunta el documento correspondiente a la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2024.

description: Convalidación 1  Análisis de oferta: En los pliegos, se solicita presentar la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI.  Requerimiento de convalidación: Se requiere que el oferente presente la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2024.

answer: En adjunto nuestra respuesta

description: Convalidación 1  Análisis de oferta: En los pliegos, en el índice de archivos consta el ANEXO PARA OFERENTES ANALISIS DE VINCULACIONES, en la oferta presentada no se puede verificar dicha información.  Requerimiento de convalidación: Se requiere que el oferente complemente la información referente al Anexo 01.CSR Información entregada por el oferente para análisis de vinculaciones.

answer: RESPUESTA PREGUNTA  3 El pliego para el procedimiento SIE-CELECEP-2025-03053, cuyo objeto es la "SUR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS CO2 KIDDE-FENWAL DE LA CENTRAL MAZAR", sí detalla las especificaciones técnicas de los repuestos requeridos, incluyendo los números de parte del fabricante Kidde-Fenwal para cada uno de los ítems. Las especificaciones técnicas específicamente en numeral 2.3 de los pliegos listan los siguientes ítems con sus respectivos números de parte del fabricante: Ítem 1: TARJETA DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES Y ALARMAS, INCLUYE FUENTE DE PODER Y PROGRAMACIÓN. Número de parte: 74-600000-510 o su reemplazo 76-600000-901 de KIDDE-FENWAL. Ítem 2: MODULO DE LIBERACIÓN REMOTA RRM. Número de parte: 70-600000-001 de KIDDE-FENWAL. Ítem 3: MÓDULO DE AISLAMIENTO. Número de parte: 74-200012-002 de KIDDE-FENWAL. Ítem 4: CABEZAL DE CONTROL ELÉCTRICO. Número de parte: 85-890181-000 o su reemplazo 85-890181-200 de KIDDE-FENWAL

description: Estimada comisión técnica por favor podría indicar cuales son los números de parte de los bienes que desean adquirir con el fin de entregar partes acorde a las especificaciones técnicas. Gracias de antemano

answer: RESPUESTA PREGUNTA  2 El pliego para el procedimiento SIE-CELECEP-2025-03053, cuyo objeto es la "SUR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS CO2 KIDDE-FENWAL DE LA CENTRAL MAZAR", sí detalla las especificaciones técnicas de los repuestos requeridos, incluyendo los números de parte del fabricante Kidde-Fenwal para cada uno de los ítems. Las especificaciones técnicas específicamente en numeral 2.3 de los pliegos listan los siguientes ítems con sus respectivos números de parte del fabricante: Ítem 1: TARJETA DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES Y ALARMAS, INCLUYE FUENTE DE PODER Y PROGRAMACIÓN. Número de parte: 74-600000-510 o su reemplazo 76-600000-901 de KIDDE-FENWAL. Ítem 2: MODULO DE LIBERACIÓN REMOTA RRM. Número de parte: 70-600000-001 de KIDDE-FENWAL. Ítem 3: MÓDULO DE AISLAMIENTO. Número de parte: 74-200012-002 de KIDDE-FENWAL. Ítem 4: CABEZAL DE CONTROL ELÉCTRICO. Número de parte: 85-890181-000 o su reemplazo 85-890181-200 de KIDDE-FENWAL

description: Senores, buenos dias.KIDDE FENWAL para el control de la detección y supresión de incendios tiene varios modelos de paneles. De ellos varias versiones. En la descripción de equipos es muy general. Pueden darnos el numero de parte del fabricante  P/N.   Gracias

answer: RESPUESTA PREGUNTA  1 El procedimiento de contratación con código SIE-CELECEP-2025-03053 tiene como objeto de contratación específico la "SUR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS CO2 KIDDE-FENWAL DE LA CENTRAL MAZAR", el objeto de contratación está claramente definido como la adquisición de repuestos para un sistema existente de marca específica. En consecuencia, no sería posible cotizar un nuevo sistema en lugar de los repuestos solicitados dentro de este procedimiento de contratación. La oferta debe ajustarse a las especificaciones técnicas y requisitos establecidos en el pliego para la adquisición de los repuestos.

description: Buenas tardes podrían autorizar si en vez de repuestos se puede cotizar un nuevo sistema?

description: SUR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA CONTRAINCENDIOS CO2 KIDDE-FENWAL DE LA CENTRAL MAZAR

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 SAN BLAS

scheme: EC-RUC

VITERI CALVOPIÑA CARINA XIMENA

streetAddress: ESPINOZA POLIT PASAJE CALVOPIÑA 343 N63-07 GUAPULO

legalName: VITERI CALVOPIÑA CARINA XIMENA

ENERGYPETROL S.A.

streetAddress: JOSE PUERTA AV. ELOY ALFARO N39-155 LA FLORESTA

legalName: ENERGYPETROL S.A.

DNE IMPORTACIONES S.A.S.

roles: tenderer supplier

streetAddress: E12 CATALINA ALDAZ AV. ELOY ALFARO  CENTRO HISTORICO

legalName: DNE IMPORTACIONES S.A.S.

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


title: GRUPOS ELECTROGENOS Y CONVERTIDORES ELECTRICOS ROTATIVOS

description: GRUPOS ELECTROGENOS CON MOTORES DE COMBUSTION INTERNA DE EMBOLO Y ENCENDIDO POR COMPRESION (MOTORES DIESEL O SEMIDIESEL).

title: SIE-CELECEP-2025-03066-238940

answer:
Estimada entidad contratante se adjuntan los certificados relacionados con el equipamiento presentado en la oferta  correspondientes a las normas GBT 24001-2016 ISO 14001:2015, GBT 45001-2020 ISO 45001:2018 y GBT 19001-2016  ISO 9001-2015, los cuales cuentan con los sellos de CNAS e IAF. El China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) es el organismo nacional de acreditación de China y, al igual que el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), es miembro signatario del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) del International Accreditation Forum (IAF).
Esto significa que el SAE reconoce los certificados emitidos por organismos acreditados por entidades que también forman parte del IAF MLA, como es el caso de CNAS. Por lo tanto, los certificados aquí presentados son válidos y reconocidos en el Ecuador bajo los acuerdos multilaterales vigentes.

description: Análisis de oferta:  Convalidación 1: En el formulario de la oferta, en la sección ?1.12 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE?, se indica que ?SE ADJUNTA certificado del servicio de acreditación ecuatoriana SAE relacionadas con el suministro de grupo electrógenos Motor-Generador/Plantas Eléctricas o similar, según artículo 31 de la ley sistema ecuatoriano de la calidad?, cumpliendo con lo requerido de la revisión del documento adjunto ?61-205-CERTIFICACIONES-signed?, no se evidencia que es un certificado de conformidad avalado por servicio de acreditación ecuatoriana SAE del equipo ofertado. Requerimiento de convalidación:  Remitir el certificado de conformidad avalado por servicio de acreditación ecuatoriana SAE, relacionado con el equipamiento presentado en la oferta.

answer: SE ADJUNTA CONVALIDACION

description: Convalidacion 2: en la sección ?1.12 OTROS PARÁMETROS CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR ENTIDAD CONTRATANTE?, se indica que ?Se presenta la ficha técnica del grupo electrógeno, y de acuerdo a lo resuelto por la entidad, se presenta el certificado SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano. ANEXOS 15 Y 16?, cumpliendo con lo requerido de la revisión de la documentación adjunta ?61-204-14 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO-signed? y ?61-204-15 CERTIFICADO SAE CONTROLADO-signed?, se presenta una inconsistencia relacionada al número de documento, ya que, en el cuerpo del Oficio Nro. SAE-CERT-2025-0963 del ?Servicio de Acreditación Ecuatoriana?, se indica que ?Documentación revisada: 1606 V:6, pero en el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO indica ?No1606 V:5?. Requerimiento de convalidación: Remitir el certificado de conformidad avalado por servicio de acreditación ecuatoriana SAE congruente con el Certificado de Conformidad relacionado con el equipamiento presentado en la oferta

answer: SE ADJUNTA CONVALIDACION

description: SOLICITUD DE CONVALIDACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO

description: Análisis de oferta: Convalidación 1: En el formulario de la oferta, en la sección ?1.12 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE?, se indica que ?Se adjunta certificado del servicio de acreditación ecuatoriana SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano relacionadas con el suministro de grupo electrógenos. REVISAR FORMULARIO 1.12 OTROS PARÁMETROS?, cumpliendo con lo requerido de la revisión del documento adjunto ?61-203-CERTIFICADOS GENERADOR-signed?, no se evidencia que es un certificado de conformidad avalado por servicio de acreditación ecuatoriana SAE del equipo ofertado. Requerimiento de convalidación: Remitir el certificado de conformidad avalado por servicio de acreditación ecuatoriana SAE, relacionado con el equipamiento presentado en la oferta.

answer: Se convalida lo solicitado

name: IDEPSAS IMPORT CONSTRUCTION DESIGN AND PROJECT ENGINEERING S.A.S.

description: Convalidación 3:  En el formulario de la oferta, en la sección ?1.12 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE?, se indica que ?IDEPSAS CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD?, cumpliendo con lo requerido de la revisión del documento adjunto ?61-202-11-CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR?, no se evidencia que es un certificado de conformidad avalado por servicio de acreditación ecuatoriana SAE del equipo ofertado.   Requerimiento de convalidación:  Remitir el certificado de conformidad avalado por servicio de acreditación cuatoriana SAE, relacionado con el equipamiento presentado en la oferta.

answer: Se convalida lo solicitado

description: Convalidación 2: En el formulario de la oferta, en la sección ?1.7 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO?, se indica tanto para ?INGENIERO ELECTRICO SUPERVISOR? y ?AYUDANTE? que ?IDEPSAS CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD?, cumpliendo con lo requerido, de la revisión de la documentación adjunta ?61-202-20-Contrato_Laboral_Ingeniero_Supervisor de montaje CRISTHIAN VEGA.pdf?, ?61-202-20-CV Y TITULO ING VEGA SUPERVISO.pdf?, ?61-202-22_ CONTRATO_LABORAL_AYUDANTE_EDGAR_CASTILLO?, ?61-202-22-CV AYUDANTE EDGAR CASTILLO?, ?61-202-23- AYUDAANTE ROBERTO_TOAPANTA? y ?61-202-23_CONTRATO_LABORAL_AYUDANTE_ROBERTO_TOAPANTA?, estos no cuentan con firma electrónica validada por el sistema Firma EC.  Requerimiento de convalidación: Remitir los documentos que certifiquen la experiencia requerida para el personal técnico mínimo, para los cargos ?INGENIERO ELECTRICO SUPERVISOR? y ?AYUDANTE?, firmados electrónicamente mediante el sistema Firma EC.

answer: Se convalida lo solicitado

description: Analisis de oferta Convalidacion 1 En el formulario de la oferta en la seccion 1-6 COMPONENTES DE LOS BIENES Y O SERVICIOS OFERTADOS se indica LOS OFERENTES DEBEN COMPLETAR Y PRESENTAR EL ANEXO TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS por tanto el oferente en el documento 61-202-9-especificacion tecnicas-signed-pdf presenta las especificaciones tecnicas ofertadas cumpliendo con lo requerido para la verificacion de estas se presenta catalogos u hojas tecnicas de los fabricantes mediante el documento 61-202-17-catalogo idepsas-signed mo-signed-pdf pero de la revisión realizada a este documento no se evidencia las especificaciones tecnicas ofertadas. Requerimiento de convalidacion Remitir los catalogos u hojas tecnicas de los fabricantes y la referencia con ubicación exacta que permita la verificación del cumplimiento de las especificaciones tecnicas

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO EN EL OFICIO DE CONVALIDACION Y ANEXO CARTA COMPROMISO SAE

description: Convalidación 2: Análisis de oferta: En el formulario de la oferta, en la sección ?1.12 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE?, se indica que ?SE ADUNTA LO SOLICITADO?, cumpliendo con lo requerido de la revisión no se logró evidenciar documentación relacionada al certificado de conformidad avalado por servicio de acreditación ecuatoriana SAE del equipo ofertado. Requerimiento de convalidación: Remitir el certificado de conformidad avalado por servicio de acreditación ecuatoriana SAE, relacionado con el equipamiento presentado en la oferta.

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO EN EL OFICIO DE CONVALIDACION Y ANEXO 17 ESPECIFICACION TECNICA GENERADOR

description: SOLICITUD DE CONVALIDACION EN ARCHIVO ADJUNTO

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO

name: TRITECSA SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES S.A

description: Convalidación 2: Análisis de oferta: En el formulario de la oferta, en la sección ?1.12 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE?, se indica que ?SE ADJUNTA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO AVALADO POR EL SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO, CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO OFERTADO?, cumpliendo con lo requerido  de la revisión del documento adjunto ?61-200-8 CERTIFICADO SAE-signed?, se presenta una inconsistencia relacionada al número de documento, ya que, en el cuerpo del Oficio Nro. SAE-CERT-2025-1105 del ?Servicio de Acreditación Ecuatoriana?, se indica que ?Documentación revisada: 1606 V:6, Observaciones: Certificado de conformidad No. 1606 V:6 ??, pero en el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO indica ?No. 1606 V:5?. Requerimiento de convalidación: Remitir el certificado de conformidad avalado por servicio de acreditación ecuatoriana SAE congruente con el Certificado de Conformidad relacionado con el equipamiento presentado en la oferta.

answer: SE ADJUNTA LO SOLICITADO

answer: ACLARACIÓN 3  Como parte de su oferta, el oferente debe presentar los catálogos u hojas técnicas de los fabricantes del grupo electrógeno y tablero de transferencia, que permita verificar el cumplimiento de todo lo solicitado en los pliegos, para lo cual deberá resaltarse cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, a fin de facilitar su ubicación y verificación de su cumplimiento

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2  En referencia a las preguntas relacionadas al izaje del conjunto grupo electrógeno cabina, se aclara que, se acepta puntos de izaje en el chasis, pero que este permita un izaje seguro del grupo electrógeno incluido su cabina insonora y que esté sólidamente fijado al chasis.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 1  En referencia a la pregunta relacionada a la profundidad del tablero de distribución principal TDP, se aclara que, se acepta un tablero TDP de máximo 50 cm de profundidad.

description: ACLARACION

answer: RESPUESTA PREGUNTA  11  En virtud de lo establecido en el Pliego en el apartado de ?ANEXO?, punto 2. ?COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS? en la hoja ?ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BIENES OFERTADOS? en la sección ?Tanque de combustible mínimo:? establece que debe tener ?Con una capacidad mínima de autonomía a plena carga de 8 horas?, el objetivo de este requisito técnico es derivado de la estadística de fallos en la red eléctrica que se ha presentado, por tanto, la autonomía de 7 horas 30 minutos no es aceptable.

description: Estimada comision evaluadora, según su requerimiento indican que la autonomía debe ser de 8 horas a plena carga, pueden aceptar un equipo entrega 7 horas y 30 min.Favor de adjuntar el ANEXO 1

answer: RESPUESTA PREGUNTA 10 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: Estimada Comisión de evaluación, buenas tardes favor de colaborarnos con las siguientes consultas:- En las especificaciones tecnicas indican que necesitan una potencia de 150KVA, esta potencia debe ser Stand By o Prime, favor aclarar.- La cantidad de cilindros del motor indican 6 cilindros, puede ofertarse un motor de 4 cilindros, en el entendido que el grupo electrógeno igual podrá entregar la potencia solicitada?- El equipo ofertado puede NO tener el gancho de izaje en la parte superior del encabinado, el equipo propuesto podra ser suspendido por la parte inferior del chasis.?

answer: RESPUESTA PREGUNTA  9  En virtud de lo establecido en el Pliego apartado de ?ANEXO?, punto 2. ?COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS? en la hoja ?ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BIENES OFERTADOS? (página 23) en la sección ?Altura sobre el nivel del mar de operación a plena capacidad:? establece 500 m s n m, por tanto, se confirma la altura a la que el generador será instalado y funcionara a plena carga es de 500 m s n m.

description: Favor aclarar la altura a la que el generador será instalado

answer: RESPUESTA PREGUNTA  8  En virtud de lo establecido en el Pliego en la sección 4.1.4 ?Experiencia mínima del personal técnico? punto 1.1 (página 9) establece en el apartado de ?Descripción? que: ?La experiencia será evaluada dentro de los últimos 15 años antes de la publicación del proceso en el Portal de Compras Públicas?? por lo tanto, se confirma que se considera la experiencia mínima del personal técnico es la de 1 proyecto dentro de los últimos 15 años, con las demás condiciones establecidas en el numeral 4.1.4.

description: En cuanto al personal tecnico, favor aclarar si es la experiencia de 15 años? o experiencia dentro de los ultimos 15 años

answer: RESPUESTA PREGUNTA  7  En virtud de lo establecido en el Pliego apartado ?ANEXO?, punto 2. ?COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS? en la hoja ?ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y BIENES OFERTADOS? (página 23) en la sección ?Tipo de Cabina:? entre uno de los puntos requeridos esta ?Arco de elevación sobre el techo y fijado al chasis que asegura una rigidez máxima para el izaje.?, el objetivo de este requisito técnico es tener un izaje seguro del grupo electrógeno incluido su cabina insonora y que esté sólidamente fijado al chasis, por tanto, se acepta puntos de izaje en el chasis, pero que este permita un izaje del equipo completo (grupo electrógeno incluido su cabina insonora).

description: Se solicita que el equipo tenga arco de izaje en el techo, se acepta en lugar de arco en el techo, puntos de izaje en el chasis? Tiene la misma función y es mas seguro en caso de que quieran izarlo a futuro

answer: RESPUESTA PREGUNTA  6  En virtud de lo establecido en el Pliego apartado ?ANEXO?, punto 2. ?COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS? en la ?HOJA 3/3? (página 29), en la sección ?CABINA DE NUEVO GENERADOR?, se muestra la caseta o cabina existente con sus dimensiones correspondientes, por tanto, se confirma que la caseta donde va el nuevo generador, nuevo tablero de distribución y nuevo tablero de transferencia están ya construidas.

description: Favor confirmar si la caseta donde va el generador hay que construirla? Es parte del contrato? O ya esta construida?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 5 EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: Una vez desmontado el equipo antiguo, hay que llevarlo a algun sitio? Favor confirmar distancia

answer: RESPUESTA PREGUNTA  4  En virtud de lo establecido en el Pliego en el apartado ?ANEXO?, punto 2. ?COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS? en la ?HOJA 3/3? (página 29), en la sección ?CABINA DE NUEVO GENERADOR?; el incremento en la dimensión de la profundidad del talero TDP, no presenta una dificultad en el espacio donde va a ser instalado, por tanto, es aceptable un tablero TDP de máximo 50 cm de profundidad.

description: Estimados, con relacion a las dimensiones del TDP, se trata de un tablero complejo, y hacerlo en una profundidad de solo 35 cm dificultaria el paso y sujecion del cableado interno, por lo que se solicita acepten tableros de al menos 50 cm de produndidad

answer: RESPUESTA PREGUNTA  3  En virtud de lo establecido en el Pliego en la sección 4.1 ?Verificación de las ofertas:? en el punto ?Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante:? 4.1.7 ?Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta:? (página 14 y 15) se establece como un parámetro el ?Certificado de conformidad?, este parámetro está dentro de la "SECCIÓN IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS"; esto significa que este "Certificado de conformidad" es un parámetro sujeto a "Verificación de cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta", por tanto el certificado es evaluado durante la calificación técnica de las ofertas, la cual se realiza antes de la fecha de adjudicación, por tanto se debe presentar junto con la oferta.

description: Estimada entidad, solicito confirmación de que se pueda entregar una carta de compromiso, en que como oferente nos comprometemos a presentar la certificación SAE una vez sea adjudicado el proceso. Dado que iniciar el tramite en coordinación con proveedores tomará más tiempo del estipulado para presentar la oferta.

answer: RESPUESTA PREGUNTA  2 En virtud de lo establecido en el Pliego en la sección 4.1.3 ?Personal técnico mínimo? (página 8) lo mínimo requerido por la entidad contratante para: ? ?Supervisor de montaje e instalación?; ?Titulación Académica? es ?Ingeniero Eléctrico o Electrónico?, por tanto, es aceptable: INGENIERO ELECTRONICO EN CONTROL Y AUTOMATISMO, INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y CONTROL, INGENIERO/A EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION. ? ?Ayudante de montaje?; ?Titulación Académica? es ?N/A? por tanto, es aceptable: INGENIERO ELECTRONICO EN CONTROL Y AUTOMATISMO, INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y CONTROL, INGENIERO/A EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, INGENIERO EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL.

description: Estimada Comisión técnica, confirmar que es aceptable para supervisor de montaje e instalación y ayudantes los títulos: INGENIERO ELECTRONICO EN CONTROL Y AUTOMATISMO INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y CONTROL, INGENIERO/A EN ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION, INGENIERO EN AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL

answer: RESPUESTA PREGUNTA 1 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: Estimada comisión, Respecto al certificado de conformidad SAE solicitado, no existe claridad de qué documento exactamente se debe acreditar, favor confirmar si se refiere al certificado ISO 9001 del fabricante. Asimismo, por favor confirmar que dicho documento se podrá entregar una vez adjudicado el contrato, dado que su emisión toma varias semanas que no cubre la fecha de presentación de la oferta, y que adicionalmente tiene un costo relacionado.

description: SUR ADQUISICION DE GENERADOR DE EMERGENCIA, TABLERO DE TRANSFERENCIA Y CENTRO DE FUERZA PRINCIPAL DEL CAMPAMENTO CHILCAPLAYA INCLUYE INSTALACION

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

TENEZHAÑAY PEREZ RAFAEL SALVADOR

region: CAÑAR

locality: AZOGUES

streetAddress: EMILIO ABAD TENEMAZA 3-25 AZOGUES

legalName: TENEZHAÑAY PEREZ RAFAEL SALVADOR

CALLE MOROCHO FRANKLIN FERNANDO

locality: CAÑAR

streetAddress: GALLORUMI HONORATO VASQUEZ S/N HONORATO VASQUEZ (TAMBO VIEJO)

legalName: CALLE MOROCHO FRANKLIN FERNANDO

CUSCO CUZCO MILTON HERNAN

streetAddress: S17 CALLE E9B 24 GUAPULO

legalName: CUSCO CUZCO MILTON HERNAN

streetAddress: TADEO BENITEZ JUAN BARRESUETA S/N LA VICENTINA

AILID IMPORTADORA S.A.S. B.I.C.

streetAddress: E12 E11  CENTRO HISTORICO

legalName: AILID IMPORTADORA S.A.S. B.I.C.

streetAddress: AV. LA PRENSA BELLAVISTA  CENTRO HISTORICO


description: TUBOS, CANOS Y MANGUERAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, CON ACCESORIOS: JUNTAS, CODOS, EMPALMES.

title: SIE-CELECEP-2025-03058-238940

answer: NO SE PUBLICARON PREGUNTAS

description: ACLARACION

description: SUR ADQUISICION DE MANGUERAS INDUSTRIALES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LAS CENTRALES DE GENERACION

INDUMANSER S.A.S.

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: MI LOTE SOLAR 16  GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: INDUMANSER S.A.S.

MONTENEGRO CORDOVA JOHANA MARGEORY

locality: DURAN

streetAddress: PRINCIPAL  SOLAR 21 ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: MONTENEGRO CORDOVA JOHANA MARGEORY

title: Subasta


title: SERVICIOS DE CARTOGRAFIA

description: SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO (ELABORACION Y REVISION) DE MAPAS HIDROGRAFICOS

description: SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO DE MAPAS CONSISTENTES EN LA ELABORACION Y REVISION DE MAPAS DE TODO TIPO (POR EJEMPLO DE CARRETERAS, DE CATASTROS, TOPOGRAFICOS, PLANIMETRICOS, HIDROGRAFICOS), UTILIZANDO PARA ELLO LOS RESULTADOS DE ESTUDIOS, OTROS MAPAS Y DEMAS

title: SIE-CELECEP-2025-03077-238940

answer: ACLARACIÓN 1

description: ACLARACION

answer: RESPUESTA PREGUNTA 23 El Ing. Agropecuario tiene el conocimiento requerido para este servicio, por lo tanto, se aceptará un Ing. Agropecuario como jefe de equipo, siempre que cumpla la experiencia requerida.

description: Aplica como perfil valido para jefe de equipo un Ing Agropecuario con Maestría en Geomática?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 22 La superficie aproximada para los embales son: Mazar: 660 hectáreas navegables Amaluza: 200 hectáreas navegables Minas San Francisco: 43 hectáreas navegables  Se publica la información disponible que corresponde a planos en CAD de los embalses Planos Embalses Centrales Celec Sur

description: Cuál es la superficie efectiva de levantamiento batimétrico, podrían incluir un archivo vectorial shp, dwg, o similar que contenga la delimitación del área de estudio en cada caso.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 21 Los detalles no establecidos en la metodología de trabajo, Numeral 1.4, serán definidos por el contratista en base a su conocimiento y siempre en cumplimiento de las Normas indicadas, sin que esto represente un costo adicional al precio ya ofertado.

name: AERIAL DEVELOPMENT SERVICES ADSECU S.A.S.

description: Acepta la entidad una aero fotografía para reconocer los embalses y planificar la batimetría?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 20 Las batimetrías deben ejecutarse de acuerdo con lo establecido en las Normas de la Organización Hidrográfica Internacional para los Levantamientos Hidrográficos.

description: Estimada Entidad, Plantean alguna norma o estándar de referencia? en caso de no tener un estándar o norma de referencia Se pueden utilizar estándares internacionales mundialmente reconocidos? Especialmente para la separación entre segmentos y métodos de verificación de datos.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 19 No se requiere un sistema de Geoide, se solicita que la información esté en UTM y en WGS84.

description: Qué sistema de Geoide de referencia se requiere para el proyecto?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 18 Las especificaciones técnicas establecidas para los equipos, son requisitos mínimos, sobre otras características que no constan, el contratista definirá estas especificaciones; por lo tanto, cualquiera de las opciones es aceptable siempre que garanticen la eliminación del ruido.

description: Estimada Entidad Contratante Requieren un perfilador de la velocidad del sonido o aceptan la velocidad de propagación del sonido genérica propuesta por los manuales hidrológicos?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 17 No se aceptará equipos monohaz, nuestros embalses contienen altas concentraciones de sedimentos en suspensión de la cual con la experiencia que se tiene estos equipos monohaz no permiten tener datos confiables en comparación con los multihaz.

description: Estimada entidad, el manual de Estándares de Hidrología Internacional Publicación 44 menciona en su sección A.4 pág 22 que las fuentes de errores en sistemas multihaz existen errores por la orientación de la embarcación y la incertidumbre de los ángulos. Complementariamente, el mismo estándar en su Publicación C-13 sección 3.2 indica que los sensores multihaz son usados para compensar los errores inerciales debido a la embarcación utilizada usualmente ligera. No obstante, las sondas monohaz han logrado precisiones subdecimétricas y al montarlas en drones no se tiene las desventajas de mantener una embarcación a la deriva. Acepta la entidad contratante la batimetría con dron industrial en modo rover equipado con un batímetro monohaz doble frecuencia 200 kHz cota de sedimento y 50 kHz cota fondo, equipada IMUs de última generación que llega a profundidades de 200m, conectado a un DGPS? Aclarando que en precisión vertical, monohaz ha logrado mejores resultados según el estándar

answer: RESPUESTA PREGUNTA 16 No se aceptará equipos monohaz, nuestros embalses contienen altas concentraciones de sedimentos en suspensión de la cual con la experiencia que se tiene estos equipos monohaz no permiten tener datos confiables en comparación con los multihaz.

description: Estimada entidad contratante, los manuales hidrológicos del IHO International Hydrographic Organization indican en la sección 2.2 página 13 del Manual on Hydrography Publication C-13, que la densidad de datos varía dependiendo del método y profundidad del cuerpo de agua, los sensores multihaz en aguas profundas requieren mayor levantamiento de datos y además, el uso de este tipo de sistemas, como inidca la sección 4.3 en la página 145, se justifica debido a la deriva y actitud tan variable de la plataforma que lo lleva usualmente botes muy ligeros y resulta en errores inerciales. Para reducir ese tipo de errores se plantea el uso de un batímetro monohaz de doble frecuencia 50 kHzcota de fondo y 200 kHz cota sedimentos de 200m de alcance con precisiones subdecimétricas montado en una aeronave no tripulada de última generación en modo rover conectada a un DGPS. Acepta la entidad contratante esta tecnología y metodología alineados con los estándares internacionales de hidrografía?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 15 La formación para el Técnico en Batimetría también podrá ser Tecnólogo en Topografía. El certificado debe cumplir con lo establecido en el numeral 9.4 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO de los pliegos del proceso de contratación, esto es que el certificado debe estar emitido por ??. por el Administrador del Contrato o quien cumpla las funciones de jefe o director del área que supervisó el servicio o por un representante de la empresa??

description: El técnico de batimetría puede ser tecnólogo en topografía?se podrá participar con certificado de trabajo emitido por una empresa?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 14 Se aceptarán equipos multihaz de frecuencia simple, seleccionable o ajustable entre 150 a 800 kHz.

description: Se solicita un equipo multihaz doble frecuencia, sin embargo se solicita batimetría de la superficie subacuática, por lo cual es innecesario un equipo doble frecuencia pero si un equipo multihaz, motivo por el cual se solicita se revise la opción de utilizar un equipo multihaz de 1024 beaas, lo cual asegura una mejor precisión y cantidad de puntos bajo la superficie, este equipo será aceptad?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 13 El mínimo de número de haces debe ser 3, para que el equipo sea considerado multihaz.

description: al ser un equipo multihaz se debe especificar el numero minimo de beams o numero de haz, en este caso cual es el minimo para ser acpetado?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 12 El rango de resolución no es un requisito; sin embargo, debe cumplirse que los perfiles batimétricos transversales o perpendiculares al eje del embalse deben estar entre 10 a 15 m y el espaciamiento entre puntos en el perfil transversal deben estar entre 5 a 10 m.

description: Cual es el rango de resolución del equipo para que sea aceptado?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 11 El ángulo de cobertura de barrido deberá estar entre 20 a 70

description: Tratándose de un equipo multihaz, favor especificar el ángulo de cobertura de barrido mínimo requerido

answer: RESPUESTA PREGUNTA 10 Las especificaciones técnicas para los equipos son las mínimas solicitadas, por lo tanto, se aceptarán equipos con características superiores.

description: Se esta solicitando equipos con DGPS Sistema de Posicionamiento Global Direrencial. Se acepta la presentación de equipos GNSS con opciones RTK que son mucho mas precisos que los especificados?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 9 Se aceptarán equipos multihaz de doble frecuencia, con rango ajustable entre 150 a 800 kHz.

description: Cuales son las frecuencias aceptables para calificar un equipo de doble frecuencia en correspondencia con los trabajos a ejecutar?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 8 Se aceptarán equipos multihaz de frecuencia simple, seleccionable o ajustable entre 150 a 800 kHz; por lo tanto, no será aceptado el equipo propuesto.

description: Se oferta un equipo multihaz de 400khz ajustables a 380khz y 420 khz, adaptados a sistemas GPS de doble frecuencia de alta precisión, IMU integrados para mayor precisión, y precisión del sistema menor a 5cm, se acepta este equipo?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 7 Se aceptarán equipos multihaz de frecuencia simple, seleccionable o ajustable entre 150 a 800 kHz.

description: Para el caso de los levantamientos se solicita un equipo multihaz doble frecuencia, sin embargo el objeto de contratación es medir la superficie del sedimento y fondo antes y después de lavado en algunos y el nivel de sedimentos en otros, motivo por el cual se solicita que se acepten equipos multihaz simples ya que con estos se obtienen los mismo resultados.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 6 La densidad de puntos no es un requisito; sin embargo, debe cumplirse que los perfiles batimétricos transversales o perpendiculares al eje del embalse deben estar entre 10 a 15 m y el espaciamiento entre puntos en el perfil transversal deben estar entre 5 a 10 m.

description: Si se pide equipos multihaz, cuantos puntos se pedirán por m2?,

answer: RESPUESTA PREGUNTA 5 No se tiene información en ese tipo de archivos, se publica la información disponible que corresponde a planos en CAD de los embalses Planos Embalses Centrales Celec Sur

description: Con el fin de establecer el trabajo a ser ejecutado respecto a cantidades de obra, se puede anexar archivos .kml o shapes de los embalses?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 4 Si, siempre y cuando en el documento comprobatorio se describa que las actividades ejecutadas fueron de topografía y/o batimetría, y además que cumpla con el pliego en su numeral 4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico.

description: Con respecto al técnico en batimetría, Se aceptará un Ingeniero Civil que conste como técnico en aforos/Hidromensor en un proyecto que incluye la actividad de aforos líquidos, sólidos y topo-batimetría en ríos y cuerpos hídricos?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 3 Si, siempre y cuando en el documento comprobatorio se describa que las actividades ejecutadas fueron de topografía y/o batimetría, y además que cumpla con el pliego en su numeral 4.1.4 Experiencia mínima del personal técnico.

description: Con respecto al jefe de equipo, Se aceptará un Ingeniero Civil que conste como especialista en Hidrología en un proyecto que incluye la elaboración de topo-batimetrías en cuerpos hídricos?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 2 El servicio de toma de datos batimétricos se deberá ejecutar cuando los embalses se encuentren entre su cota máxima y 5 metros por debajo de esta, en toda su extensión, esto es, en toda la extensión navegable de cada embalse.

description: En cuanto al área de levantamiento batimétrico, esta engloba toda la longitud en la cual se desarrolla el perfil de remanso, incluyendo aquellos afluentes afectados?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 1 Para el levantamiento batimétrico, toma de puntos en el fondo de los embalses se deben considerar lo siguiente: -Perfiles batimétricos transversales o perpendiculares al eje del embalse: Entre 10 a 15 m. - Espaciamiento entre puntos en el perfil transversal: Entre 5 a 10 m.

description: Buenas tardes, El espaciamiento entre las secciones batimétricas será definido por el consultor a fin de garantizar la resolución solicitada?

name: HIDRODICON - DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS CIA.LTDA.

name: ADEPLAN AMBIENTE DESARROLLO Y PLANIFICACION CIA. LTDA.

description: SUR: SERVICIO DE BATIMETRÍA DE LOS SEDIMENTOS DE LOS EMBALSES MAZAR, AMALUZA Y MINAS SAN FRANCISCO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC SUR

mainProcurementCategory: services

GALARZA GALARZA MARIO XAVIER

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: AV. ORDOÑEZ LASSO  S/N SAN SEBASTIAN

legalName: GALARZA GALARZA MARIO XAVIER

KAWSUS CIA LTDA

streetAddress: MANUEL QUIROGA JUAN PIO MONTUFAR S/N YANUNCAY

legalName: KAWSUS CIA LTDA

CINARQLH CIA.LTDA

streetAddress: ALBERTO MARÍA ANDRADE FRANCISCO MATÍNEZ 2-46 EL BATAN

legalName: CINARQLH CIA.LTDA

streetAddress: CARLOS RIGOBERTO VINTIMILLA LUIS SARMIENTO  CUENCA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

SUCO GOMEZ JOSE DAVID

locality: SAMBORONDON

streetAddress: RECINTO 18 Y SANTHA MARTHA  18 TARIFA

legalName: SUCO GOMEZ JOSE DAVID

region: LOJA

locality: LOJA

streetAddress: LOURDES 24 DE MAYO 09-53 EL SAGRARIO

ÁLTITUM CIA.LTDA.

streetAddress: EMILIO BUSTAMANTE PEDRO DE IBARRA N70-171 GUAPULO

legalName: ÁLTITUM CIA.LTDA.


streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 SAN BLAS

rationale: SUR SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE LAS CENTRALES DE GENERACION DE CELEC SUR


title: RECEPTORES DE TELEVISION, COMBINADOS O NO CON RADIORRECEPTORES O APARATOS PARA LA GRABACION O REPRODUCCION DE SENALES SONORAS O DE TELEVISION

description: TELEVISOR A COLOR

description: TELEVISOR A COLOR

description: EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE VISUALIZACION PARA CONTROL Y VIGILANCIA POR TELEVISION, VIDEO, ETC

title: SIE-CELECEP-2025-03093-238940

answer: Se confirma que la resolución ofertada para el ítem 1 es Ultra HD (4K), conforme a lo solicitado en el pliego. El catálogo técnico enviado inicialmente contenía un modelo incorrecto por error involuntario. Se adjunta el catálogo técnico del modelo correcto que cumple con la resolución mínima requerida.

description: Análisis de la oferta  Según la oferta presentada en el numeral 1.6 Componentes Ofertados, en el ítem 1 se dice que se va a ofertar una Resolución: Mínimo de ultra HD, sin embargo, en el catálogo presentando se tiene una resolución Full HD. Requerimiento de convalidación Se solicita al oferente confirmar la Resolución ofertada del ítem 1 de su oferta.

description: Análisis de la oferta  Según la oferta presentada en el numeral 1.6 Componentes Ofertados, en el ítem 1 se dice que se va a ofertar una Resolución: Mínimo de ultra HD, sin embargo, en el catálogo presentando por el oferente, se tiene una resolución Full HD. Requerimiento de convalidación Se solicita al oferente, confirmar la Resolución descrita en el ítem 1 de su oferta.

answer: El modelo P715 de la marca TCL corresponde a los televisores de 43 pulgadas, el error se genera por fallas en la digitación. Se adjunta carta aclaratoria y nuevamente la ficha técnica con las especificaciones.

description: Análisis de la oferta  En la oferta presentada por el proveedor, en el parámetro 1.12 el oferente detalla que adjunta fichas técnicas de modelos PT55 TCL, para televisores de 55 y 75 pulgadas y modelo PT 15 TCL para televisores de 4 pulgadas.  Requerimiento de convalidación Se solicita al oferente especificar el modelo PT 15 TCL para que tamaño de televisor está ofertando.

answer: Le adjunto archivo carta de compromiso corregido, firmado electrónicamente. gracias

description: Análisis de la oferta  En la carta de compromiso de las especificaciones técnicas, presentado por el oferente, el número de RUC descrito en el pie de firma no coincide con el RUC Certificado de registro único de contribuyentes que consta en los Datos Personales del oferente en la página 5. Requerimiento de convalidación Se solicita al oferente presentar la carta de compromiso de las especificaciones técnicas con el número de RUC correcto.

answer: Respuesta / Aclaración: Como se indica en el numeral 1.1 del documento de Especificaciones Técnicas, los televisores serán utilizados en diversos espacios como salas de reuniones, oficinas de jefaturas, centros de control, y áreas comunes, para fines informativos, de capacitación y administrativos. Respecto a la modalidad de entrega, en este proceso se contempla únicamente la entrega de los equipos, sin incluir instalación.

description: SALUDOS  POR  FAVOR  POR  SABER EN QUE  UTILIZARAN LOS TELEVISORES PARA SABER QUE OFERTAR  ,   SI ES  SOLO LA ENTREGA  O  INSTALACION TAMBIEN   YA   QUE  ES  UN TELEVISOR  BASICO   PARA INFORMACION   LO QUE SOLICITAN  INFORMAR  GRACIAS

answer: Respuesta / Aclaración:  Conforme a lo establecido en los pliegos, la entidad contratante evaluará únicamente aquellas ofertas que cumplan de manera estricta con las especificaciones técnicas establecidas en el numeral 2.1 del documento de Especificaciones Técnicas y 2.3 de la Sección II de los pliegos. Es indispensable que los productos ofertados cuenten con el cumplimiento del RTE INEN 083 o su equivalente, así como con las demás características técnicas requeridas.

description: Estimada entidad para abrir y recibir mas oferentes se aceptará que se cotice monitores inteligentes cumpliendo todas las especificaciones técnicas y presentando certificado homologado del RTE INEN 083 que sería EN 55032, EN ICE 61000, EN 55035, ROHS, ISO 9001, IEC 62368?

answer: Respuesta / Aclaración:  Informamos que las especificaciones técnicas ya constan en el Pliego del Proceso, específicamente en la Sección II, numeral 2.3. No obstante, para facilitar su consulta, también procederemos a cargar el archivo de las Especificaciones Técnicas como documento adicional en la sección correspondiente del proceso.

description: Estimados señores de la UNIDAD DE NEGOCIO CELEC SUR, luego de haber revisado detenidamente este proceso necesito que suban el archivo de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de los televisores que están solicitando.

name: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OFERTISIMAS S.A. CODISOSA

name: DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.

name: SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE QSISTEMS CIA. LTDA.

description: SUR ADQUISICION DE TELEVISORES PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC SUR

COINT CIA. LTDA.

streetAddress: AV. DE LAS AMERICAS PASEO CAYAMBE S/N SAN SEBASTIAN

legalName: COINT CIA. LTDA.

VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: PRIMERA CONSTITUYENTE GARCIA MORENO 25-70 VELASCO

legalName: VAZQUEZ ANDINO IRMA DEL ROCIO

RUIZ ABARCA PAOLA ALEXANDRA

region: EL ORO

locality: MACHALA

streetAddress: BOLIVAR ENTRE TARQUI Y JUNIN 605 MACHALA

legalName: RUIZ ABARCA PAOLA ALEXANDRA

CAMPOVERDE HURTADO NEYSER RIVALDO

streetAddress: 5 DE AGOSTO  . LA PROVIDENCIA

legalName: CAMPOVERDE HURTADO NEYSER RIVALDO

LOPEZ ABARCA CARLOS ALFREDO

streetAddress: FULTON FRANCO DECIMA SUR S/N MACHALA

legalName: LOPEZ ABARCA CARLOS ALFREDO

streetAddress: ESCOBEDO Y JUNIN Y VICTOR MANUEL RENDON  911 CARBO (CONCEPCION)

MEGACLIMA CIA LTDA

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: AV. SAN LUIS SANTA CLARA S/N SANGOLQUI

legalName: MEGACLIMA CIA LTDA

ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL

streetAddress: PASAJE ECUADOR COCANIGUAS LOTE 05

legalName: ULLOA ZUMBA DAVID SAMUEL

streetAddress: SALAZAR TAMAYO E10-22 SAN BLAS

IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A

streetAddress: PURUHA MARIA DUCHICELA OE5-68 CHIMBACALLE

legalName: IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A

streetAddress: COLON DIEGO DE ALMAGRO E8-57 SAN BLAS

GENERALCORP S.A.S.

streetAddress: JOSE MORA ANGEL LUDEÑA  CENTRO HISTORICO

legalName: GENERALCORP S.A.S.

GLOBAL FGFARM S.A.S.

streetAddress: PORTUGAL AV. 6 DE DICIEMBRE  CENTRO HISTORICO

legalName: GLOBAL FGFARM S.A.S.

COMERCIALIZADORA YAHWEH-ROHI S.A.S.

streetAddress: SEPTIMA TRANSVERSAL AV. JAIME ROLDÓS AGUILERA s/n CENTRO HISTORICO

legalName: COMERCIALIZADORA YAHWEH-ROHI S.A.S.

SOLIS ACOSTA EDGAR FERNANDO

streetAddress: AV GENERAL ENRIQUEZ TERCERA TRANSVERSAL S/N SAN RAFAEL

legalName: SOLIS ACOSTA EDGAR FERNANDO

TIBAN PADILLA PAULINA ROCIO

streetAddress: ORIENTE QUIZ QUIZ 03-46


title: PARTES Y PIEZAS DE GENERADORES DE GAS DE AGUA O GAS POBRE; PARTES Y PIEZAS DE GENERADORES DE ACETILENO Y GENERADORES ANALOGOS DE GASES POR VIA HUMEDA; PARTES Y PIEZAS PARA MAQUINAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE; PARTES Y PIEZAS DE EQUIPO DE REFRIGERACION O

description: CONTROLES Y SENSORES

description: CONTROLES Y SENSORES

description: PARTES Y PIEZAS DE LAS MAQUINAS DE  ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CONSISTENTES EN UN VENTILADOR CON MOTOR Y DISPOSITIVOS ADECUADOS PARA MODIFICAR LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD.

title: SIE-CELECEP-2025-03089-238940

answer: Como medio de verificación, se remite el formulario firmado electrónicamente, en el cual se ha completado el numeral 1.10 del Formulario de Subasta Inversa Electrónica de Bienes y Servicios, los casilleros correspondientes al cálculo del porcentaje de valor agregado, conforme a lo registrado en el documento OFERTA-signed-signed.

description: CONVALIDACION No. 1  Análisis de oferta:   En su oferta ?FORMULARIOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS?, numeral 1.10, no se llenan los casilleros de cálculo de porcentaje de valor agregado.    Requerimiento de convalidación: Completar los casilleros del ?FORMULARIOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS?, numeral 1.10, tal como se registra en el documento de la Oferta ?OFERTA-signed-signed-1?.

answer: HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA., adjunta carta de Convalidación

description: CONVALIDACION No. 4  Análisis de oferta:   En su oferta ?TABLA DE BIENES?, para el ítem 8 no se especifica la temperatura de trabajo.    Requerimiento de convalidación: Aclarar si la temperatura de trabajo para el ítem 8 está dentro del rango de 0C a 100C.

answer: HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA., adjunta carta de Convalidación

description: CONVALIDACION No. 3  Análisis de oferta:   En su oferta ?TABLA DE BIENES?, para el ítem 3 no se especifica la longitud del vástago.    Requerimiento de convalidación: Aclarar si la longitud del vástago para el ítem 3 es de 84mm +/-2mm.

answer: HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA., adjunta carta de Convalidación

description: CONVALIDACION No. 2  Análisis de oferta:   En su oferta ?TABLA DE BIENES?, para el ítem 2 no se especifica la longitud del vástago.    Requerimiento de convalidación: Aclarar si la longitud del vástago para el ítem 2 es de 110mm +/-2mm.

answer: HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA., adjunta carta de Convalidación

description: CONVALIDACION No. 1  Análisis de oferta:   En su oferta ?TABLA DE BIENES?, para el ítem 1 no se especifica el grado de protección IP.    Requerimiento de convalidación: Aclarar si el grado de protección para el ítem 1 es 66.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 24  En los pliegos no establece la presentación de fichas técnicas de los ítems; sin embargo, se aclara que los oferentes deben presentar las fichas técnicas de todos los ítems requeridos que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACION, CONTROL, ENERGIA Y CONSTRUCCION SEBCOMINCONECSA S.A.

description: Estimada comisión técnica, solicitan se presenten fichas técnicas de los items?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 23  En la parte ?Observación? de la SECCIÓN IV - VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS de los pliegos se indica: ?I) MULTAS: CELEC EP impondrá al Contratista, en concepto de multa, la cantidad de 0,30 por ciento sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse, por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, así como por incumplimiento de las demás obligaciones contractuales que contrae en virtud de la contratación?, es decir 0,30% sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse, por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, así como por incumplimiento de las demás obligaciones contractuales que contrae en virtud de la contratación.

description: Estimada comisión, favor explicar mejor la parte de la multa "la cantidad de 0,30 por ciento sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse". Sería el 30% de lo pendiente a ejecutarse? o equivale a un 3x1000?.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 22  Por la naturaleza del proceso de contratación, no se aceptan entregas parciales dentro del plazo de ejecución de la oferta.

description: Estimada comisión técnica confirmar que se acepten entregas parciales dentro del plazo de ejecución de la oferta

answer: RESPUESTA PREGUNTA 21  En la parte ?Observación? de la SECCIÓN IV - VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS de los pliegos se indica: ?El oferente que resulte adjudicado, previo a la firma del contrato, y a solicitud del área jurídica presentará la ?Declaración Anticorrupción y Antisoborno – Adjudicatarios? y la ?Declaración de Conflicto de Intereses – Adjudicatarios??.

description: Estimada comisión confirmar si solo el oferente que resulte adjudicado debe presentar la Declaración Anticorrupción y Antisoborno – Adjudicatarios? y la ?Declaración de Conflicto de Intereses – Adjudicatarios?. -

answer: RESPUESTA PREGUNTA 20  En la parte ?Observación? de la SECCIÓN IV - VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS de los pliegos se indica: ?Los oferentes deben completar y presentar el Anexo ?Información entregada por el Oferente para Análisis de Vinculaciones?, anexo al pliego?.

description: Estimada comisión, para participar se debe presenta el anexo de vinculaciones?

answer: RESPUESTA PREGUNTA 19  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Punto de prueba: conforme EMA3?, sin embargo, se aceptarán normas equivalentes siempre y cuando así sea demostrado por el oferente en su oferta.

description: Estimados señores, para el ítem no. 9 por favor confirmar si aceptan punto de prueba conforme EMA3 o equivalente.

answer: Respuesta en archivo adjunto ACTA-01-PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: Estimados señores, para los ítems no. 7 y 8 por favor confirmar si aceptan las válvulas con PTFE Stem Packing.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 17  Para los ítems No. 7 y 8 (Válvulas de bloqueo y purga M20x1,5 mm y 1/4" NPT, respectivamente), las especificaciones técnicas no detallan el tipo de asiento requerido, sin embargo, sería aceptable el uso de válvulas con Hard Seat, siempre y cuando, se garantice la compatibilidad con los requisitos del proceso y cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos.

description: Estimados señores, para los ítems no. 7 y 8 por favor confirmar si aceptan las válvulas con Hard Seat.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 16 En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Certificación de material: norma EN10204 tipo 3.1?, sin embargo, se aceptarán normas equivalentes siempre y cuando así sea demostrado por el oferente en su oferta.

description: Estimados señores, para el ítem no. 3 por favor confirmar que aceptan normas equivalentes a la norma EN10204 tipo 3.1.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 15  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Tamaño del orificio: Para sensor de 6mm?.

description: Estimados señores, para el ítem no. 3 por favor confirmar que el diámetro interno debe ser compatible con sondas con diámetro de 6 mm.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 14  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Longitud del vástago: 84 mm (+/-2mm)?.

description: Estimados señores, para el ítem no. 3 por favor confirmar la longitud del vástago L igual a 84 mm.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 13   Se aclara que no existe el ítem no. 30 en los pliegos.

description: Estimados señores, para el ítem no. 30 por favor confirmar la longitud de inmersión U igual a 45mm.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 12  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Certificación de material: norma EN10204 tipo 3.1?, sin embargo, se aceptarán normas equivalentes siempre y cuando así sea demostrado por el oferente en su oferta.

description: Estimados señores, para el ítem no. 2 por favor confirmar que aceptan normas equivalentes a la norma EN10204 tipo 3.1.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 11 En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Tamaño del orificio: Valido para tamaño de RTD item1?.

description: Estimados señores, para el ítem no. 2 por favor confirmar que el diámetro interno debe ser compatible con la sonda del ítem no. 1 con diámetro de 8 mm.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 10  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Tamaño del orificio: Valido para tamaño de RTD item1?.

description: Estimados señores, para el ítem no. 2 por favor confirmar que será utilizado con las sondas del ítem no. 1.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 9  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Longitud del vástago: 110 mm (+/-2mm)?.

description: Estimados señores, para el ítem no. 2 por favor confirmar la longitud del vástago L igual a 110 mm.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 8  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Longitud inmersión: 75 mm (+/- 2mm)?.

description: Estimados señores, para el ítem no. 2 por favor confirmar la longitud de inmersión U igual a 75 mm.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 7  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Longitud de la sonda: de acero inox 84 mm (+/-2mm sin incluir la rosca)?.  Adicionalmente en el Anexo 2 de los pliegos se indica una imagen referencial del ítem requerido.

description: Estimados señores, para el ítem no. 1 por favor confirmar que la longitud de la sonda L es de 84 mm +/- 2mm sin incluir la rosca.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 6  En la SECCIÓN I – CONVOCATORIA de los pliegos se indica: ?El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 90 días, contado a partir de A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RESPECTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, por lo tanto, el plazo de entrega se mantiene conforme lo establecido en los pliegos.

name: PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE S.A.

description: Estimados, por favor ampliar el plazo de entrega a 120 días.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 5  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Longitud de la sonda: de acero inox 84 mm (+/-2mm sin incluir la rosca)?.  Adicionalmente en el Anexo 2 de los pliegos se indica una imagen referencial del ítem requerido.

description: Estimados señores, para el ítem no. 1 por favor subir planos o dibujos para verificar la longitud del vástago.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 4  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Rosca para Conexión eléctrica: Hembra incluye prensa estopa?.

description: Estimados señores, para el ítem no. 1 por favor confirmar si el cabezal debe tener conducto eléctrico de 1/2".

answer: RESPUESTA PREGUNTA 3  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Diseño Cabezal: Acero inoxidable o aluminio?, por lo que se confirma que el material especificado es acero inoxidable o aluminio.

description: Estimados señores, para el ítem no. 1 por favor confirmar si el cabezal debe ser de acero inoxidable o de aluminio.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 2:  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Longitud de la sonda: acero inox (?)?, por lo que se confirma que el material especificado es acero inoxidable.

description: Estimados señores, para el ítem no. 1 por favor confirmar el tipo de acero inoxidable para el vástago de la RTD.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 1:  En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas de los pliegos se indica: ?Longitud de la sonda: acero inox (?)?, por lo que se confirma que el material especificado es acero inoxidable.

description: Estimados señores, para el ítem no. 1 por favor confirmar si requieren el material del vástago en acero inoxidable 304 o 316.

description: SUR: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TERMOPOZOS Y TOMAS RÁPIDAS EN LA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 SAN BLAS

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

SEB TECHNICAL SERVICES CIA.LTDA.

streetAddress: PEREZ FLORES Y CLOTARIO PAZ S/N S/N GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: SEB TECHNICAL SERVICES CIA.LTDA.

CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA. LTDA.

streetAddress: AV. CUXIBAMBA TULCAN SN VALLE

legalName: CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA. LTDA.

PAUCAR PILLAJO JORGE FRANCISCO

streetAddress: QUITUS CAÑARIS N94 SANGOLQUI

legalName: PAUCAR PILLAJO JORGE FRANCISCO

VALLEJO VARGAS SANDRA ELIZABETH

streetAddress: XIMENA

legalName: VALLEJO VARGAS SANDRA ELIZABETH

HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.

streetAddress: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR SUECIA N 35-182 LA VICENTINA

legalName: HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.

DISETEC COMPAÑIA LIMITADA

streetAddress: MARIANO CARDENAL VICENTE DUQUE OE1-74 LA VICENTINA

legalName: DISETEC COMPAÑIA LIMITADA

ELLOIL CIA. LTDA.

streetAddress: Manuel Guzmán Hugo Moncayo No: N39-154 SAN BLAS

legalName: ELLOIL CIA. LTDA.

CARLOS DUQUE SOLUCIONES CADUSOL S.A.S.

streetAddress: LOS CEDROS LOS FRESNOS  SAN RAFAEL

legalName: CARLOS DUQUE SOLUCIONES CADUSOL S.A.S.

streetAddress: OCTAVA OESTE AV. SAN JORGE 2001-5 TARQUI

TERAN TERAN MARIA CRISTINA

streetAddress: AV. GRAN COLOMBIA TELMO PAZ E4372 EL SALVADOR

legalName: TERAN TERAN MARIA CRISTINA


rationale: SUR ADQUISICIÓN DE LINEA BLANCA PARA LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC SUR


description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS

description: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS ELECTRONICOS

name: TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA.

description: CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DEL PROCESO

title: OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P.

title: SIE-CELECEP-2025-03107-238940

answer: Estimados se adjunta el título universitario del técnico

description: Solicitud de convalidación 3: Análisis de oferta: En el documento ?41-103-Personal requerido-signed? de la oferta presentada, no se puede validar nivel de estudio del personal técnico mínimo bachiller.  Requerimiento de convalidación: Se requiere que presente los documentos que valide la información presentada en la hoja de vida.

answer: Estimados se adjunta certificado laboral de la experiencia del técnico

description: Solicitud de convalidación 2: Análisis de oferta: En el documento ?41-103-Personal requerido-signed? de la oferta presentada, no se puede validar la experiencia del personal técnico, ya que no presenta certificaciones por el tiempo de 2 años solicitado en los pliegos.  Requerimiento de convalidación: Se requiere que presente los documentos que valide la información presentada en la hoja de vida.

answer: Estimados se adjunta documento correcto con el número de proceso correcto

description: Solicitud de convalidación 1:  Análisis de oferta: En la hoja No. 3 del formulado ?41-103-FORMULARIO-SIE-BYS-V-2023-001-signed-signed-signed?, apartado 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO, indica un proceso de contratación diferente al que participa presentando su oferta.  Requerimiento de convalidación: Se requiere que valide la información presentada en el punto antes señalado.

answer: NO SE REGISTRARON PREGUNTAS, SE PUBLICA ACTA

description: ACLARACION

description: SUR SERVICIO DE REPARACION DEL EQUIPO SMRT43 MARCA MEGGER DE LA CENTRAL MAZAR

streetAddress: AV. NACIONES UNIDAS AV. AMAZONAS 1014 SAN BLAS

title: Subasta


title: TRANSFORMADORES ELECTRICOS

description: OTROS TRANSFORMADORES ELECTRICOS: AUTOTRANSFORMADORES ELECTRICOS, BOBINAS DE INDUCCION ELECTRICAS (EXCEPTO LAS BOBINAS DEL ENCENDIDO DE VEHICULOS AUTOMOTORES), BOBINAS DE INDUCCION PARA SU INSERCION EN LOS CIRCUITOS DE LAS LINEAS TELEFONICAS O TELEGRAFICA

title: SIE-CELECEP-2025-03117-238940

description: CONVALIDACION - 6 Análisis de oferta En el documento de la oferta 53-166-2 FICHAS TECNICAS-signed se encuentra un catálogo de puntas terminales, sin que se señale cuáles son las puntas terminales que se está ofertando. Esto imposibilita a la Comisión Técnica verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos. REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 6: Se solicita al oferente señalar claramente en el catálogo cuáles son las puntas terminales ofertadas y además indique en donde, en dicho catálogo, se puede verificar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos.

description: CONVALIDACION No 5 Analisis de ofertaEn el documento de la oferta 53-166-12 PLIEGOS USHAY-signed-signed, numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS en la columna ESPECIFICACIÓN TÉCNICA OFERTADA para el ítem 4 DESCARGADORES DE SOBRE TENSION se manifiesta ??11.- Norma: IEC 60099-4 o equivalentes?? sin embargo, en el documento 53-166-2 FICHAS TECNICAS-signed no se encuentra ninguna referencia sobre cumplimiento de la Norma IEC 60099-4 o equivalente. REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 5: Dado que no se pueden verificar las especificaciones ofertadas con respecto al cumplimiento de la norma IEC 60099-4 o equivalente, se solicita a la oferente confirmar el cumplimiento de este requerimiento además de respaldar su respuesta con la documentación necesaria.

description: CONVALIDACION No 4 Analisis de oferta En el documento de la oferta 53-166-12 PLIEGOS USHAY-signed-signed numeral 1-6 COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS en la columna ESPECIFICACION TECNICA OFERTADA para el ítem 3 TRANSFORMADOR ES DE CORRIENTE DE NEUTRO se manifiesta 7 Norma IEC 60044 o equivalentes sin embargo en el documento 53-166-2 FICHAS TECNICAS-signed no se encuentra ninguna referencia sobre cumplimiento de la Norma IEC 60044 o equivalente. REQUERIMIENTO DE CONVALIDACION 4 Dado que no se pueden verificar las especificaciones ofertadas con respecto al cumplimiento de la norma IEC 60044 o equivalente, se solicita a la oferente confirmar el cumplimiento de este requerimiento además de respaldar su respuesta con la documentación necesaria.

description: CONVALIDACION No 3 Analisis de oferta En el documento de la oferta 53-166-12 PLIEGOS USHAY-signed-signed numeral 1-6 COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS en la columna ESPECIFICACION TECNICA OFERTADA para el ítem 2 TRANSFORMADOR ES DE CORRIENTE se manifiesta 6.- Tipo soporte 7- Norma IEC 60044 o equivalentes sin embargo en el documento 53-166-2 FICHAS TECNICAS-signed no se encuentra ninguna referencia sobre el Tipo de transformador ofertado ni sobre el cumplimiento de la Norma IEC 60044 o equivalente REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 3: Dado que no se pueden verificar las especificaciones ofertadas con respecto al Tipo y al cumplimiento de la norma IEC 60044 o equivalente, se solicita a la oferente confirmar el cumplimiento de estos requerimientos además de respaldar su respuesta con la documentación necesaria.

description: SOLICITUD DE CONVALIDACION 2 EN ARCHIVO ADJUNTO

description: SOLICITUD DE CONVALIDACION 1 EN ARCHIVO ADJUNTO

answer: Se adjunta el oficio EST_DOC_2025_0117 en respuesta a su solicitud de convalidación

description: CONVALIDACIÓN No. 8 Análisis de oferta: En el documento de la oferta 53-165-INFORMACION TECNICA PARTE 2 se encuentra un catálogo de puntas terminales, sin que se señale cuáles son las puntas terminales que se está ofertando. Esto imposibilita a la Comisión Técnica verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos. REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 8: Se solicita al oferente señalar claramente en el catálogo cuáles son las puntas terminales ofertadas y además indique en donde, en dicho catálogo, se puede verificar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos.

answer: Se adjunta el oficio EST_DOC_2025_0117 en respuesta a su solicitud de convalidación

description: CONVALIDACIÓN No. 7 Análisis de oferta: En los documentos de la oferta no se encuentra un catálogo en donde la Comisión Técnica pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para el Cable 300MCM/KCMIL para acometida 13800V. REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 7: Se solicita al oferente entregar el catálogo u hoja técnica del Cable 300MCM/KCMIL para acometida 13800V y además indique en donde, en dicho catálogo, se puede verificar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos.

answer: Se adjunta el oficio EST_DOC_2025_0117 en respuesta a su solicitud de convalidación

description: CONVALIDACIÓN No. 6 Análisis de oferta: En el documento de la oferta 53-165-INFORMACION TECNICA PARTE 2 se encuentra un catálogo de descargadores de sobre tensión, sin que se señale cual es el descargador de sobre tensión que se está ofertando. Esto imposibilita a la Comisión Técnica verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos. REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 6: Se solicita al oferente señalar claramente en el catálogo cual es el descargador de sobre tensión ofertado y además indique en donde, en dicho catálogo, se puede verificar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos.

answer: Se adjunta el oficio EST_DOC_2025_0117 en respuesta a su solicitud de convalidación

description: CONVALIDACIÓN No. 5 Análisis de oferta: En el documento de la oferta 53-165-INFORMACION TECNICA PARTE 2 se encuentra un catálogo de transformadores de corriente, sin que se señale cual es el transformador de corriente de neutro que se está ofertando. Esto imposibilita a la Comisión Técnica verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos. REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 5: Se solicita al oferente señalar claramente en el catálogo cual es el transformador de corriente de neutro ofertado y además indique en donde, en dicho catálogo, se puede verificar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos.

answer: Se adjunta el oficio EST_DOC_2025_0117 en respuesta a su solicitud de convalidación

description: CONVALIDACIÓN No. 4 Análisis de oferta: En el documento de la oferta 53-165-INFORMACION TECNICA PARTE 2 se encuentra un catálogo de transformadores de corriente, sin que se señale cual es el transformador de corriente que se está ofertando. Esto imposibilita a la Comisión Técnica verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos. REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 4: Se solicita al oferente señalar claramente en el catálogo cual es el transformador de corriente ofertado y además indique en donde, en dicho catálogo, se puede verificar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos.

answer: Se adjunta el oficio EST_DOC_2025_0117 en respuesta a su solicitud de convalidación

description: CONVALIDACIÓN No. 3 Análisis de oferta: En el documento de la oferta 53-165-INFORMACION TECNICA PARTE 1 se encuentra un catálogo de transformadores secos, sin que se señale cual es el transformador que se está ofertando. Esto imposibilita a la Comisión Técnica verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en los pliegos. REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 3: Se solicita al oferente señalar claramente en el catálogo cual es el transformador ofertado y además indique en donde, en dicho catálogo, se puede verificar el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas requeridas en los pliegos.

answer: Se adjunta el oficio EST_DOC_2025_0117 en respuesta a su solicitud de convalidación

description: SOLICITUD DE CONVALIDACION N.2 EN ARCHIVO ADJUNTO

answer: Se adjunta el oficio EST_DOC_2025_0117 en respuesta a su solicitud de convalidación

description: CONVALIDACIÓN No. 1 Análisis de oferta: En el documento de la oferta 53-165-OFERTA ELSYSTEC FIRMADA ELECTRONICAMENTE numeral 1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE – INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL se manifiesta que el apoderado de la empresa es el Sr. Mario Augusto Ortiz Campos, por otra parte, en el documento de la oferta 53-165-Anexo para oferentes análisis de vinculaciones no consta el nombre y número de cédula del conyugue o conviviente en caso de unión libre del apoderado de la empresa. REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIÓN 1: Con el fin de contar con la información necesaria para realizar el Análisis de vinculaciones, tal como lo establece la norma, es necesario que el oferente presente el nombre y el número de cédula de la conyugue o conviviente del apoderado de la empresa, Sr. Mario Augusto Ortiz Campos.

answer: RESPUESTA PREGUNTA 1En atención a la pregunta 1, se aclara que el ítem 2 – Transformadores de Corriente corresponde a un único transformador con dos núcleos independientes, con las siguientes relaciones de transformación:-Núcleo de medición: 150/5 A, clase de exactitud 0.2- Núcleo de protección: 200/5 A, clase de exactitud 5P30Por tanto, ambas relaciones de transformación (150/5 y 200/5) son correctas, cada una asociada al núcleo correspondiente, conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas.

description: Estimada comisión técnica, confirmar cual es la relación de transformación para el ítem 2 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, en las especificaciones hace referencia 5/200 y 5/150, confirmar cúal de las dos es la correcta.

description: SUR ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 2.5 MVA 13.8/0.48 KV TIPO SECO PARA LA CENTRAL MINAS SAN FRANCISCO INCLUYE INSTALACION

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

González Vargas Alexandra Janeth

streetAddress: SIMON BOLIVAR CTO LAS PEÑAS DP 18 DE MAYO 27 CONOCOTO

legalName: González Vargas Alexandra Janeth

ELSYSTEC S.A.

streetAddress: VASCO DE CONTRERAS AV. MAÑOSCA N35-251 LA VICENTINA

legalName: ELSYSTEC S.A.