title: OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)

title: SIE-CNELEP-2024-270-462114

answer: 2: Luminaria con lámpara LED de 160W - 200W, 240/120V VIA TIPO M1 - con base de 7 pines incluye fotocontrol fail on / M1 / Una calzada vehicular, con ancho de 12 m con carriles de 3m cada uno (4 carriles), 2 aceras de 2m cada una y parterre central de 1.5m. Pavimento clase R3, con un coeficiente de luminancia medio Q0 de 0.07. Factor de mantenimiento de 0.85. Altura del punto de luz máxima de 10m, disposición central con doble brazo. Interdistancia mínima 35m de poste a poste. Distancia entre filo de vereda y poste 0.35m. Longitud del brazo 1.50 m de longitud con ángulo de inclinación de 0-15. Se debe considerar que los postes son de hormigón de 12m y su profundidad de hincado es de 1.70 m.

description: ACLARACION

answer: 1: Luminaria con lámpara LED de 120W - 150W, 240/120V VIA TIPO M2- con base de 7 pines incluye fotocontrol fail on / M2 / Una calzada vehicular, con ancho de 7 m con carriles de 3.5m cada uno (2 carriles), 2 aceras de 2m cada una. Pavimento clase R3, con un coeficiente de luminancia medio Q0 de 0.07. Factor de mantenimiento de 0.85. Altura del punto de luz máxima de 10m, disposición unilateral. Interdistancia mínima 35m de poste a poste. Distancia entre filo de vereda y poste 0.35m. Longitud del brazo 1.50 m de longitud con ángulo de inclinación de 0-15, se debe considerar que los postes son de hormigón de 12m y su profundidad de hincado es de 1.70 m

description: ACLARACION

answer: Estimados, por favor revisar la Aclaración.

description: 2.Estimados Miembros de la Comisión Técnica en vista de que en el documento Informe de Necesidad de la contratación no se especifican los proyectos ó calles donde serán instaladas las luminarias y considerando que según normativa la relación S/H recomienda que sea igual a 4, se solicita se acepte una interdistancia S de 36 metros entre postes y una altura H de 9 metros.

answer: Estimados, el cronograma publicado está elaborado dentro de los plazos establecidos en el módulo facilitador de compras públicas USHAY, y no es posible modificar.

description: 1.Estimados Miembros de la Comisión Técnica considerando que en el mes de diciembre la mayoría de las fábricas cierran sus puertas debido a las vacaciones a nivel internacional, solicitamos encarecidamente se pueda extender el tiempo de entrega de las ofertas.

answer: Estimados, por favor revisar la Aclaración.

description: Estimados, entendemos que existe un error tipográfico en las condiciones de vía para el tipo de vía M2 ya que se indica que existe un parterre central de 1.5 metros y la disposición de postes es unilateral, por favor confirmar que no existe parterre central.

answer: Estimados, por favor revisar la Aclaración.

description: Buenas tardes, en el anexo de especificaciones técnicas de vías, se indica que la altura de punto de luz es de 9 metros y también se indica que los postes son de 12 metros de altura, para realizar los diseños lumínicos solicitamos corroborar que la altura máxima podrá ser hasta 10.5 metros.

answer: Estimados, por favor revisar la Aclaración

description: Estimados, se puede visualizar en el estudio de mercado que determinaron las potencias de Luminarias en base a las especificaciones técnicas de Luminarias LED revisión 5 homologadas por el MEM, considerando que en la nota 3 de las notas generales de las especificaciones técnicas se indica que para clases de iluminación M1, M2, M3, C0, C1 y C2 requieren interdistancias mínimas de 35 metros solicitamos que rectifiquen las condiciones de vías indicadas en los pliegos y permitan presentar simulaciones fotométricas con interdistancias mínimas de 35 metros en cumplimiento con el MEM

answer: Se confirma que los ensayos de mediciones térmicas bajo IEC 60598-2-3 y TM-21 deben ser realizados a temperatura ambiente de al menos 40 grados centígrados para garantizar la vida útil requerida en los numerales 2.2.3, 4.10 y 6.13 de las especificaciones técnicas. Además, se verificará la medición de temperatura en el driver de las luminarias ofertadas.

description: Estimados miembros de la comisión, en relación al punto 6.13 y 2.2.3 de las especificaciones técnicas, solicitamos se confirme que para evaluar el cumplimiento de 100.000 horas de vida útil del Driver, estos deben comparar el TC resultante de las pruebas térmicas del driver en el reporte IEC 60598 a una temperatura ambiente mínima de 40 grados centígrados, ya que si se realiza las pruebas térmicas a una temperatura ambiente menor, el driver no podrá evidenciar que cumple con las 100.000 horas en su Tc resultante a la temperatura ambiente mínima requerida por el ministerio de 40 grados centígrados.

answer: Se confirma que la apertura de ofertas se realizará el 06 de enero a las 11h00.

description: Buenas tardes confirmar que se efectuará la apertura de ofertas tal como lo indican los pliegos del proceso es decir el 06 de enero 11h00 en el lugar detallado.

answer: Estimados, se confirma que los brazos para las luminarias no deben ser incluidos, ya que no forman parte de la tabla de cantidades y rubros y no son requeridos en el presente proceso de contratación.

description: Buenas tardes, confirmar que el presente proceso no contempla la adquisición de brazos ya que los mismos se encuentran incluidos en el catalogo electrónico.

answer: Se confirma que los ensayos de mediciones térmicas bajo Norma IEC 60598-2-3 y TM-21 deben ser realizados a temperatura ambiente de al menos 40 grados centígrados para garantizar la vida útil requerida en los numerales 2.2.3, 4.10 y 6.13 de las especificaciones técnicas.

description: Estimados, por favor confirmar que lo solicitado en el item 2.2.3 de las especificaciones técnicas, temperatura ambiente, requiere que la luminaria ofertada demuestre mediante el reporte de ensayo IEC60598 que la luminaria ofertada ha sido ensayada a una temperatura ambiente Ta mínima de 40 grados centígrados. Esta es la única forma de afirmar que la luminaria es capaz de operar satisfactoriamente bajo los 40 grados solicitados por la especificación del ministerio

answer: La oferta completa incluyendo matrices de intensidad y ejecutables de simulación lumínica deben ser subidos a través del SOCE.

description: Estimados confirmar si las simulaciones lumínicas requeridas en el numeral 12.2.3 se deben presentar únicamente a través del SOCE o se deberán presentar en CD o USB en las instalaciones de la empresa eléctrica.

answer: La oferta completa incluyendo matrices de intensidad y ejecutables de simulación lumínica deben ser subidos a través del SOCE.

description: Estimados confirmar si las matrices de intensidades fotométricas requeridas en el numeral 12.1.1.1 se deben presentar únicamente a través del SOCE o se deberán presentar en CD o USB en las instalaciones de la empresa eléctrica.

answer: Estimados, por favor revisar la Aclaración

description: Señores Comisión técnica, en las especificaciones técnicas de la vía, para el tipo M2, se habla de ?Una calzada vehicular, con ancho de 12 m con carriles de 3m cada una 4 carriles, 2 acerasde 2m cada una y parterre central de 1.5m.?, pero se pide una altura del punto focal de 9m y una interdistancia de 45m, nuevamente esto debe ser un error, se solicita que la interdistancia sea entre 35m a 40m y la altura entre 9m a 11m y se permita ofertar potencias mayores a 200W para que la mayor cantidad de oferentes puedan cumplir con una calzada de estas dimensiones.

answer: Estimados, por favor revisar la Aclaración.

description: Señores Comisión técnica, en las especificaciones técnicas de la vía, para el tipo M1 se indica: Una calzada vehicular, con ancho de 7 m con carriles de 3.5m cada una, y un parterre central de 1.5m. con disposición unilateral, esto podría ser un error de tipeo, ya que no es posible esta combinación, favor indicar si la disposición realmente es bilateral o en el parterre con doble brazo u otra disposición que puedan cumplir la mayor cantidad de oferentes y no solo uno.

answer: Estimados, por favor revisar la Aclaración.

description: Señores Comisión técnica, en las especificaciones técnicas de la vía, tanto para M1 como M2, se solicita, una altura al punto focal de 9m, solicito que se libere la altura total que tienen los postes, el cual es de 12m para que se pueda conseguir el diseño luminoso adecuado, además existe un metro de distancia entre líneas de alta tensión y la luminaria a instalarse sin provocar riesgo alguno.

answer: Estimados, por favor revisar la Aclaración

description: Señores Comisión técnica, en las especificaciones técnicas de la vía, tanto para M1 como M2, se solicita una Interdistancia de 45m, cabe mencionar que, en las notas generales, numeral 3 se indica considerar interdistancia mínimas de 35 metros para estas vías, pero como se indica esta nota es general y una guía a considerar, pero en base a la vía que se desee iluminar, dicho esto favor considerar una interdistancia dentro de los parámetros factibles, esto quiere decir entre 35m a 40m, considerando que todas las marcas en el Ecuador cumplen ese rango y no el de 45 como piden ustedes.

answer: Estimados, por favor revisar la Aclaración.

description: por favor, confirmar la información proporcionada en la vía M2, donde se indica una calzada de 7 m de ancho, pero también se menciona un parterre central de 1,50 m y una disposición unilateral. Estos datos parecen contradictorios. Se trata de una sola calzada sin parterre central y con disposición unilateral, o son dos calzadas de 7 m con parterre central y disposición bilateral?

answer: Estimados, por favor revisar la Aclaración.

description: estimada comisión favor su ayuda con los perfiles de vía para realizar la simulación de acuerdo a lo que solicita la revisión 5 de luminarias LED, recomendamos que se tome vía estándar y se respete una interdistancia de 35 metros

answer: Estimados, El cumplimiento de todas las especificaciones técnicas es de carácter obligatorio, por lo tanto, se deben presentar los reportes de ensayo (Matriz de distribución de intensidades luminosas y flujo luminoso) realizados en un laboratorio acreditado a nivel nacional y en el caso de que se presenten reportes de un laboratorio internacional deben incluir su respectivo certificado avalado por el SAE.

description: Estimada comisión técnica, de acorde a las especificaciones técnicas revisión 5 promovidas por el MEM para luminarias LED en notas generales indica: La EDs se reserva el derecho de solicitar reportes de ensayo Matriz de distribución de intensidades luminosas y flujo luminoso realizados en un laboratorio acreditado a nivel nacional. A partir del enero del 2023 se deberá incluir en la oferta del proveedor, favor indicar si se respetará esta nota y la empresa CNEL MLG solicitará la presentación del reporte fotométrico emitido por un laboratorio acreditado a nivel nacional para cada una de las potencias solicitadas. Como referencia los procesos SIE-EERCS-2024-033 y SIE-EERSA-2024-41  ya está solicitando los reportes fotométricos por un laboratorio acreditado a nivel nacional cumpliendo con la normativa vigente.

answer: Estimados, El cumplimiento de todas las especificaciones técnicas es de carácter obligatorio, por lo tanto, se deben presentar los reportes de ensayo (Matriz de distribución de intensidades luminosas y flujo luminoso) realizados en un laboratorio acreditado a nivel nacional y en el caso de que se presenten reportes de un laboratorio internacional deben incluir su respectivo certificado avalado por el SAE.

description: Estimada comisión, de acorde a las notas generales del presente proceso indica: Que mediante oficio MEM-VEER-2023-0212-OF del 16 de agosto del 2023, la nota 1 de las notas generales queda sin aplicación, y los proveedores pueden presentar los reportes de ensayo Matriz de distribución de intensidades luminosas y flujo luminoso por laboratorio acreditado a nivel nacional o internacional sin ninguna restricción, sin embargo, el oficio MEM-VEER-2023-0212-OF indica que esto solo se aplica hasta el 31 de diciembre del 2023, lo que quiere decir que desde este año 2024 la empresas eléctricas pueden solicitar los reportes fotométricos emitido por un laboratorio acreditado a nivel nacional, favor indica si al CNEL MLG va a solicitar para el presente proceso los reportes de Matriz de distribución de intensidades luminosas y flujo luminoso para cada potencia a ofertar.

answer: Se confirma que los reportes de prueba y certificados de la base de fotocontrol y el fotocontrol, mismos que deben ser realizados bajo las normas actualizadas tal como se indica en la Nota 15 de las especificaciones técnicas.

description: Estimada comisión técnica, favor indicar si se revisará que el reporte presentado tanto de la base como fotocontrol sean emitido por la normativa vigente respectivamente, como lo indica las especificaciones técnicas en el numeral 12.3.5 Reporte de prueba de fotocontrol según norma ANSI C136.10 vigente y numeral 12.3.6 Reporte de prueba de la base del fotocontrol según norma ANSI C136.41 vigente.

answer: Estimados, El cumplimiento de todas las especificaciones técnicas es de carácter obligatorio, por lo tanto, se deben presentar los reportes de ensayo (Matriz de distribución de intensidades luminosas y flujo luminoso) realizados en un laboratorio acreditado a nivel nacional y en el caso de que se presenten reportes de un laboratorio internacional deben incluir su respectivo certificado avalado por el SAE

description: podrían confirmar si es necesario presentar los reportes fotométricos emitidos por un laboratorio acreditado a nivel nacional, tal como se menciona en la Nota 1? Además, si es obligatorio presentar un reporte fotométrico por cada potencia ofertada?

answer: Estimados, El cumplimiento de todas las especificaciones técnicas es de carácter obligatorio, por lo tanto, se deben presentar los reportes de ensayo (Matriz de distribución de intensidades luminosas y flujo luminoso) realizados en un laboratorio acreditado a nivel nacional y en el caso de que se presenten reportes de un laboratorio internacional deben incluir su respectivo certificado avalado por el SAE.

description: Confirmar que se respetará el oficio MEM-VEER-2023-0212-OF del 16 de agosto del 2023, en donde, se determina que las EDs deben exigir lo requerido en la NOTA General 1 y los oferentes debemos entregar dicha información a partir de enero del 2024.

answer: Estimados, se confirma que para este proceso NO se deben entregar ningún tipo de muestras conforme a lo indicado en el pliego y término de referencia.

description: Estimados señores, favor confirmar que la muestra entregada no debe incluir la etiqueta deidentificación y que eso será solicitado solo al oferente adjudicado, considerando que eseparámetro no influye en el funcionamiento de la luminaria como tal.

answer: Estimados, se confirma que para este proceso NO se deben entregar ningún tipo de muestras conforme a lo indicado en el pliego y término de referencia

description: Estimada Comisión Técnica, podrían indicar si la muestra debe incluir acometida? En casoafirmativo, cuál sería el tipo de cable, la longitud requerida y si se debe entregar algunamuestra?

answer: Estimados, se confirma que los brazos para las luminarias no deben ser incluidos, ya que no forman parte de la tabla de cantidades y rubros y no son requeridos en el presente proceso de contratación.

description: Estimados miembros de la Comisión Técnica, podrían indicarnos si es necesario incluir un brazo para la luminaria? En caso afirmativo, cuáles serían las dimensiones requeridas para el brazo y sería necesario entregar alguna muestra?

answer: Estimados, se confirma que se requiere el fotocontrol de tipo fail on, conforme a lo indicado en la tabla de cantidades y rubros.

description: estimada comisión técnica favor indicar que tipo de fotocontrol se requiere fail on o fail off

answer: Estimados, se confirma que NO se deben entregar muestras conforme a lo indicado en el pliego y término de referencia.

description: estimada comisión técnica, favor indicar si se debe entregar muestra y donde se debe despachar.

answer: Estimados, se confirma que los brazos para las luminarias no deben ser incluidos, ya que no forman parte de la tabla de cantidades y rubros y no son requeridos en el presente proceso de contratación.

description: Saludos.Estimados Sres. En las especificaciones técnicas literal 10. ELEMENTOS DE SUJECION, BRAZOS Y ACCESORIOS MECANICOS hace referencia que se debe entregar el brazo para la luminaria.Me permito indicar que los brazos luminaria forman parte del catálogo electrónico y lo deberían adquirir a través de dicha herramienta.

answer: Estimados, se confirma que es factible ofertar luminarias entre el rango DE 200 – 240 W, siempre y cuando cumplan con los parámetros luminotécnicos exigidos en la regulación para los respectivos tipos de vías.

description: Bunas tardes señores CNEL, para la vía M1 se establece vías de 12m con 4 carrilles, para poder llegar a cumplir ese nivel de vía es necesario usar una luminaria de entre 200-240W, favor confirmar si es posible ofertar en este rango de potencia.

answer: Estimados, por favor revisar aclaración.

description: Respecto la altura de montaje de las luminarias, se indica 9m, sin embargo se debe considerar poste de 12m, favor confirmar si la altura de montaje puede estar en el rango de 9-11m, ya que el poste lo permite, ademas que para una interdistancia de 45m es poca altura.

answer: Estimados, por favor revisar aclaración.

description: Señores CNEL, favor confirmar en la vía M1 se indica una calzada de 12m, con parterre central de 1.50m y se indica disposición central, confirmar si son 2 calzadas?

answer: Estimados, por favor revisar aclaración.

description: Señores CNEL, favor confirmar en la vía M2 se indica una calzada de 7m, pero se indica parterre central de 1.50m y se indica disposición unilateral, son datos contradictorios, favor confirmar se se trata de una sola calzada sin parterre central con disposición unilateral o se trata de 2 calzadas de 7m con parterre central y disposición Bilateral?

answer: Estimados, por favor revisar aclaración.

description: Buenas tardes señores CNEL, respecto a las condisiones de vía M2 y M1, confirmar si la interdistancia de 45m es correcta? ya que de acuerdo con lo establecido en las notas generales, punto 3 se establece interdistancia mínimas de 35 metros.

answer: Estimados, se confirma que los brazos para las luminarias no deben ser incluidos, ya que no forman parte de la tabla de cantidades y rubros y no son requeridos en el presente proceso de contratación.

description: SaludosEstimados Sres. por favor confirmar si se debe incluir el brazo luminaria, de ser afirmativa su respuesta confirmar los detalles constructivos.

answer: Estimados, El cumplimiento de todas las especificaciones técnicas es de carácter obligatorio, por lo tanto, se deben presentar los reportes de ensayo (Matriz de distribución de intensidades luminosas y flujo luminoso) realizados en un laboratorio acreditado a nivel nacional y en el caso de que se presenten reportes de un laboratorio internacional deben incluir su respectivo certificado avalado por el SAE.

description: Estimada comisión técnica, Solicitamos confirmar que se podrá presentar los reportes deensayo de Matriz de distribución de intensidades luminosas y flujo luminoso realizados enlaboratorios internacionales y que NO será motivo de descalificación si no se los puede presentarde laboratorios nacionales ya que como dice SAE : En la sección 1.1, se establece que el objetivodel ILAC MRA es promover la aceptación de la equivalencia de los reportes y certificados emitidospor laboratorios acreditados por los signatarios del Acuerdo de ILAC. Esto significa que losresultados de laboratorios acreditados por organismos de acreditación extranjeros pueden seraceptados como equivalentes en otros países.

name: SERVIELECTRIC SERVICIOS ELECTRICOS ORMAZA ROMERO S.A.S.

name: PROELECTRICA, PRODUCTOS ELECTRICOS GENERALES S.A.

name: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA

description: MLG SAPG adquisición de luminarias LED para mantenimiento GD

CUEVA URGILEZ ALVARO ENRIQUE

region: CAÑAR

locality: LA TRONCAL

streetAddress: DELEG PRIMERA NORTE 302 LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: CUEVA URGILEZ ALVARO ENRIQUE

locality: CAÑAR

streetAddress: CRISTOBAL COLON  S-N CAÑAR, CABECERA CANTONAL

MARRIOTT S.A.

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: MARRIOTT S.A.

streetAddress: AV. FCO DE ORELLANA  SOLAR 1-12 TARQUI

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JOSE MASCOTE  S/N NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

ILAZANZY S.A.

locality: MILAGRO

streetAddress: 12 DE FEBRERO VILLAMIL  SL 410 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: ILAZANZY S.A.

ELECTRICA DEL ECUADOR S.A. ELECTRIECU

streetAddress: Chimborazo Cuenca 1523 OLMEDO  (SAN ALEJO)

legalName: ELECTRICA DEL ECUADOR S.A. ELECTRIECU

ALCAMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

streetAddress: S60C AV.MALDONADO E1-154 COCHAPAMBA

legalName: ALCAMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

streetAddress: VIA ECOLOGICA MONSEÑOR BERNARDINO ECHEVERRIA S/N SANTA ROSA

CONSTRUCTORA-XIMA S.A.S.

streetAddress: SANTA ROSA S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO NULL

legalName: CONSTRUCTORA-XIMA S.A.S.


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

Unidad

scheme: SERCOP

description: CASETA METALICA PARA CAMIONETA

scheme: CPC

description: CASETA METALICA PARA CAMIONETA

description: ESTRUCTURAS METALICAS PARA ALMACENAJE, EXHIBICION Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS

currency: USD

description: Por ser el oferente habilitado, que habiendo cumplido con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos y de conformidad con el resultado de la puja inversa electrónica realizada en el Sistema Oficial de Contratación Pública y por ser conveniente a los intereses de la institución

title: OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARILLAS, ANGULOS, PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES D

description: CASETA METALICA PARA CAMIONETA

description: CASETA METALICA PARA CAMIONETA

title: SIE-CNELEP-2024-272-462114

status: active

answer: Estimado Delegado, se adjunta lo solicitado en la respectiva convalidacion.

description: Adjuntar los certificados de historia laboral del IESS Historial de tiempo de trabajo por Empresa de todo elpersonal técnico Jefe de Taller 1 y los 3 Bachilleres Industriales, conforme consta en el término dereferencia, los cuales deberán ser descargados desde la página del IESS incluye el código QR, que permitala validación del documento

answer: SE EMITE RESPUESTA DE CONVALIDACION SOLICITADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

description: ? Adjuntar los certificados de historia laboral del IESS Historial de tiempo de trabajo por Empresa de todoel personal técnico Jefe de Taller 1 y los 3 Bachilleres Industriales, conforme consta en el término dereferencia, los cuales deberán ser descargados desde la página del IESS incluye el código QR, que permitala validación del documento.

answer: Buenas tardes Estimados  Adjunto al presente convalidación de error solicitada.  Saludos cordiales

description: Adjuntar los certificados de historia laboral del IESS Historial de tiempo de trabajo por Empresa de todoel personal técnico Jefe de Taller 1 y los 3 Bachilleres Industriales, conforme consta en el término dereferencia, los cuales deberán ser descargados desde la página del IESS incluye el código QR, que permitala validación del documento.? Adjuntar Actas de Entrega-Recepción y/o contratos o facturas, que permitan certificar la experiencia delpersonal técnico,tanto para el caso del personal en relación de dependencia, así como para el caso dela prestación de servicios profesionales conforme consta en el término de referencia.? Adjuntar soporte documental, que permita certificar la disponibilidad del equipo mínimo para el casoespecífico de los 2 Compresores.

answer:
Estimados señores,

Buenas tardes.

Adjunto convalidación solicitada.

Saludos cordiales

description: Adjuntar los certificados de historia laboral del IESS Historial de tiempo de trabajo por Empresa de todoel personal técnico Jefe de Taller 1 y los 3 Bachilleres Industriales, conforme consta en el término dereferencia, los cuales deberán ser descargados desde la página del IESS incluye el código QR, que permitala validación del documento.? Adjuntar los Certificados de Trabajo actualizados para el personal mínimo ofertado conforme consta en eltérmino de referencia.? Adjuntar Actas de Entrega-Recepción y/o contratos o facturas, que permitan certificar la experiencia delpersonal técnico,tanto para el caso del personal en relación de dependencia, así como para el caso dela prestación de servicios profesionales conforme consta en el término de referencia

description: MLG servicio y montaje de estructuras metálicas porta escaleras para vehículos de CNEL EP Unidad de Negocio Milagro 2024 – 2025 GAF

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

scheme: EC-RUC

ARMIJOS AREVALO SONIA MAYRA

streetAddress: 3RA.AVENIDA 1RA.2DA.CALLES 0204 TARQUI

legalName: ARMIJOS AREVALO SONIA MAYRA

FLORENCIA VILLAO JOSE MANUEL

locality: SAN JACINTO DE YAGUACHI

streetAddress: TERCERA 17-0 Y AV PRIMERA DIAGONAL A LA TIENDA OCHOA 17-0 SAN JACINTO DE YAGUACHI,CABECERA CANTONAL

legalName: FLORENCIA VILLAO JOSE MANUEL

MARTINEZ VINCES JEFFREY AARON

streetAddress: SOLAR 06 TARQUI

legalName: MARTINEZ VINCES JEFFREY AARON

SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES SOAGRO S.A.

streetAddress: AV MARISCAL SUCRE NORTE SN MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES SOAGRO S.A.

SAAVEDRA ACOSTA WILSON DAVID

region: PICHINCHA

locality: MEJIA

streetAddress: POLIDUCTO CAMINO A LA CONCEPCION 198 TAMBILLO

legalName: SAAVEDRA ACOSTA WILSON DAVID

MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.

roles: tenderer supplier

locality: QUITO

streetAddress: SARAYACU CARACOL S/N SAN BLAS

legalName: MECANIZADOS VALLEJO VARGAS CIA. LTDA.

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: CAMARA PARA TERMOGRAFIA DETECCION Y REGISTRO DE IMAGENES TERMICAS

description: EQUIPOS DE MEDICION CON RADIACION INFRAROJOS

name: ISICONIMC COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

description: Por ser el oferente habilitado, que ha cumplido con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos y de conformidad con el resultado de la puja electrónica realizada.

title: INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION, VERIFICACION O ENSAYO N.C.P.

title: SIE-CNELEP-2024-271-462114

answer: Estimado oferente en el TDR del proceso se solicita al OFERENTE ADJUDICADO certificado de norma ISO 9001:2015 (o su equivalente), mas no es requisito de presentación en el momento de la entrega de la oferta

description: Estimada entidad, en otros parámetros establecidos se solicita el Certificado de Cumplimiento de Normas ISO 9001:2015 o su equivalente, avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE. Tras realizar las averiguaciones pertinentes con el SAE, nos informaron que este certificado no aplica para este tipo de procedimiento. Por lo tanto, solicitamos que no se considere la certificación SAE para este documento como requisito mínimo para la calificación. El Certificado de Cumplimiento de Normas ISO 9001:2015 o su equivalente viene con una certificación aplicable a nivel mundial y certificado en el país de origen de fabricación de los bienes ofertados.

answer: Estimado oferente en el TDR del proceso se solicita al OFERENTE ADJUDICADO certificado de norma ISO 9001:2015 (o su equivalente), mas no es requisito de presentación en el momento de la entrega de la oferta.

description: Estimados,Las cámaras termográficas de la marca de la cual somos distribuidores autorizados en el país incluyen un certificado de conformidad, que detalla todas las normativas y estándares que cumplen en su fabricación. Les solicitamos considerar este certificado de conformidad emitido por el fabricante, dado que el Servicio de Acreditación Ecuatoriano nos ha informado que la emisión de un certificado adicional no aplica para este tipo de equipos.

answer: Estimado oferente en el TDR del proceso se solicita al OFERENTE ADJUDICADO certificado de norma ISO 9001:2015 (o su equivalente), mas no es requisito de presentación en el momento de la entrega de la oferta.

description: Estimada entidad, en otros parámetros establecidos se solicita el Certificado de Cumplimiento de Normas ISO 9001:2015 o su equivalente, avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE. Tras realizar las averiguaciones pertinentes con el SAE, nos informaron que este certificado no aplica para este tipo de procedimiento. Por lo tanto, solicitamos que no se considere este documento como requisito mínimo para la calificación.

name: CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.

description: LRS OP FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE DISTRIBUCION MEDIANTE LA  ADQUISICION DE CAMARAS PARA MANTENIMIENTOS PREDICTIVOS EN REDES Y  SUBESTACIONES DENTRO DEL AREA DE CONCESIÓN DE CNEL LOS RIOS GD.

mainProcurementCategory: goods

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

PORRAS NAVAS RENE GENARO

region: COTOPAXI

locality: SALCEDO

streetAddress: VIA PILLARO  190 PANSALEO

legalName: PORRAS NAVAS RENE GENARO

streetAddress: PINOS LOS CEDROS 1336 COTOCOLLAO

streetAddress: AV. DE LAS AMERICAS CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN 1602 TARQUI

title: Subasta


description: AGUA PURIFICADA ENVASADA

description: AGUA PURIFICADA ENVASADA

description: AGUA NATURAL (AGUA NO POTABLE)

description: REVISAR DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

title: AGUA NATURAL

title: SIE-CNELEP-2024-274-462114

description: CONVALIDAR... VER ACTA: 1.- De la información presentada en la oferta, aclarar información sobre la identidad de lapersona natural en cuanto al anexo 12 literal C.2.- De la información presentada en la oferta, aclarar la educación básica mínima requerida enlos pliegos y términos de referencia para los ayudantes:? DELGADO ROBALINO OMAR GREGORIO - Presenta en su identificación suinstrucción Bachillerato pero no presenta título.? TOALA CHOEZ ANDY ALEXIS - Presenta en su identificación su instrucción Básica/ Estudiante pero no presenta título3.- Aclarar el nivel de estudio de bachiller mínimo requerida en los pliegos y términos dereferencia para los choferes:? PANCHANA MACIAS JUAN MOISES - Presenta en su identificación su instrucciónBachillerato pero no presenta título.? VALENCIA MENDOZA RAMON ORLANDO - Presenta en su identificación suinstrucción Bachillerato pero no presenta título.

description: GYE PROVISIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 20 LITROS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL PERIODO 2025 GAF

ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA

streetAddress: Vìa a la Costa Km.24.5  S/N Entrada a Chongon S/N TARQUI

legalName: ALPINA BEVERAGE S.A. ALPINAGUA

MOREIRA VELIZ NARCISA JANET

locality: DURAN

streetAddress: LOS HELECHOS C42 SL-6 ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: MOREIRA VELIZ NARCISA JANET

title: Subasta


description: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR CUALQUIER USUARIO, POR TROLEBUS PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS CIUDADES CONTIG

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR CUALQUIER USUARIO, POR AUTOBUS, TRANVIA, TROLEBUS Y ANALOGOS, PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS CIUDADES CONTIG

description: VER RESOLUCION ADJUDICACION

title: SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

title: SIE-CNELEP-2024-273-462114

answer: SE ADJUNTA ACTA CON RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Conforme a lo indicado en el documento TDR en el apartado Otros parámetros(especificar), numeral 3., debe presentar:CUADRO DE VIDA ÚTIL PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE T Acorde a lo establecido en laResolución ANT 111-DIR-2014-ANT ?CUADRO DE VIDA ÚTIL PARA VEHÍCULOS DETRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO Y COMERCIAL?, en su artículo 1 establece: modalidadde transporte: escolar e institucional bus y furgoneta (vida útil 20 años y 15 añosrespectivamente).

name: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL ELSA RADA DE CORTES C.A.

description: Estimada Entidad Buenas tardes, nos puede ayudar con un formato modelo de como debe ir el cuadro de vida util para vehiculos de transporte  para no cometer errores al momento de la presentacion.

answer: Deberá acreditar experiencia como Supervisor, en proyectos de servicio de transporteinstitucional, para lo cual deberá presentar certificados o actas de entrega recepcióndefinitiva de proyectos ejecutados dentro de los últimos 10 años. Se reconocerá laexperiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por elContratista o Máxima Autoridad de la Entidad Contratante o máxima autoridad del ÁreaRequirente o Máxima Autoridad de Talento Humano de la Entidad Contratante demuestrasu participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución delproyecto. VER ACTA

description: Estimada Entindad Buenas tardes, su ayuda aclarando como se maneja la verificacion de la experiencia del personal tecnico ya que se pide lo siguiente "deberán anexar las facturas respectivas y la documentación pertinente delIESS Historia Laboral" en caso de relacion de dependencia los choferes tiene el mecanizado el IESS pero en el caso de socios transportistas dueños de sus unidades ellos solo pudiesen presentar facturas para comprobar su experiencia.

answer: En el Portal de Compras Públicas en la sección de Archivos se encuentra el archivoEXPRESOS CHECK LIST, mismo que deberá ser llenado de manera organizada tal y comose solicita en el documento

description: Estimada EntidadBuenas tardes, nos pueden aclara como debe ir el check list por vehiculo solciitado, alguna referencia para no incurrir en ninugn error al momento de la presnetacion.

answer: Se aclara que el número de unidades que se requiere para cumplir con el servicio es de 17tipo furgoneta con capacidad de 17 personas sentadas

description: Estimada Buenas tardes, su ayuda aclarando cuantas unidades se deben de presnetar en una parte del pliego son 17 y en otra parte indica 15.

answer: Con el objetivo de garantizar la seguridad de los funcionarios de nuestra Institución, seacepta se presente en la oferta una carta compromiso de los conductores. Se adjunta elformato del documento en mención.

name: TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL FURGO-ESPOL S.A. TEPSOL

description: Sres. Corporación Nacional de Electricidad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del servicio en cuanto a los conductores de la unidades de transporte y que el servicio prestado por parte de los conductores sea de calidad con licencia acorde activa y con los puntos necesarios para no poner en riesgo a los funcionarios que se trasladarán en cada una de las rutas, se puede presentar en la oferta una carta compromiso del personal. Se agradece una respuesta concreta.

answer: El documento solicitado no forma parte del presente proceso, además no es procedenteya que este tipo de certificados no es obligatorio en ningún organismo de control paraeste tipo de servicio.

description: Sres. CNEL, en el TDR en el apartado de Obligaciones adicionales del contratista se solicita Aire Acondicionado: Operativo, Asientos: Excelentes condiciones, -Característica operativa: Apto para transporte de personal, -Licencia: Profesional Tipo "C" o de clase superior con mínimo 20, en tal sentido se puede entregar en la oferta un certificado de calidad que garantice el cumplimiento del servicio y calidad del transporte a nivel general.

answer: Considerando su petición, se acepta otorgar el 20% como anticipo, para lo cual el oferenteadjudicado deberá presentar la garantía de buen uso de anticipo previo a la firma delcontrato.

description: Estimada Entidad, debido a la crisis económica y de seguridad que atraviesa el país y por ende el gremio de Transporte Institucional y tomando como referencia el proceso SIE-CNELCORP-45-2022 publicado el 28 de octubre del 2022 donde otorgaron un anticipo, se solicita que para este proceso también se tome en consideración un anticipo del 20% con el objetivo de cumplir con los requisitos que ustedes demandan para cada unidad de transporte y así dar desarrollo de la actividad y seguridad de los funcionarios de su Institución.

answer: Para dar cumplimiento a lo estipulado en el TDR, la LOSNCP y fomentando el derecho deigualdad a la libre participación, no se requiere el documento referido en la pregunta.

name: TRANSPORTE ESTUDIANTIL, EMPRESARIAL S.A. TEYTUR

description: EN EL CASO DE UNIDADES SUBCONTRATADAS SE DEBE ADJUNTAR AUTORIZACIONES POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS DE LAS UNIDADES EL USO DE SUS DOCUMENTOS PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO, LO CUAL GARANTIZA LA TRANSPARENCIA Y BUEN USO DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTISTAS AJENOS A LA OPERADORA OFERTANTE

answer: Se aclara que el número de unidades que se requiere para cumplir con el servicio es de 17tipo furgoneta con capacidad de 17 personas sentadas

name: TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL CHRISDAEXPRESS C.A.

description: Por favor aclarar si el requerimiento es de 15 o de 17 unidades, ya que en Obligaciones adicionales del contratista del TDR indica 15 unidades y en la sección de equipo mínimo se requiere 17 unidades

answer: Con el objetivo de cumplir con los requisitos y obligaciones solicitadas en el TDR para elpresente proceso y fomentando el derecho de igualdad a la libre participación, se permiterealizar cualquier acuerdo legalmente vinculante o no, lo cual no contrapone a loestipulado en la LOSNCP.

description: Buenos días Entidad contratante, si el requerimiento es de 17 unidades. Cuantas unidades podría participar como subcontratadas según el art79 de la LOSNCP

answer: Conforme el documento TDR, en el apartado Personal Técnico/Equipo detrabajo/recursos, debe presentar el certificado de NO tener antecedentes penales(documento a la fecha de presentación de la oferta)

description: Buenos días entidad contratante hasta cuantos días de antigüedad se puede presentar el certificado de NO tener antecedentes penales

description: CORP PROVISIÓN DEL SERVICIO DE EXPRESO PARA EL PERSONAL DE CNEL EP AL EDIFICIO GRACE PETROECUADOR UBICADO EN EL KM 6.5 DE LA VÍA A LA COSTA. GAF

SAMBOTRANSERC S.A.

locality: SAMBORONDON

streetAddress: ENTRE RIOS MZ 1 26 LA PUNTILLA

legalName: SAMBOTRANSERC S.A.

MOCATRANS C.A.

streetAddress: AV. AUTOPISTA DE JESUS ETAPA 3 ETAPA 1945 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: MOCATRANS C.A.

title: Subasta


description: SILLÓN QHAPAX

description: SILLÓN QHAPAX

description: CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS

title: ASIENTOS, PRINCIPALMENTE CON ARMAZON METALICA

description: SILLÓN QHAPAX

description: SILLÓN QHAPAX

title: SIE-CNELEP-2024-275-462114

answer: YO DIEGO FERNANDO YANEZ TAMBA CON RUC 1723023519001 SI CUMPLO CON LA CONVALIDACIÓN SOLICITADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

answer: SE PRESENTA CONVALIDACION DE ERRORES

answer: SE PROCEDE A REALIZAR LA CONVALIDACION DE ERRORES SOLICITADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE SE ADJUNTAR LOS SIGUIENTES ARCHIVOS: ACTA DE CONVALIDACION DE ERRORES , FICHAS TECNICAS SILLA ERGONOMICA LED , MANUAL DE USO GENERAL

answer: SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DENTRO DEL PROCESO DE CONVALIDACION DEBIDAMENTE SUSCRITOS

answer:
BUENAS TARDES
ADJUNTO LO SOLICITADO

answer: Estimada entidad, se realiza la respectiva convalidación con el documento anexo al portal, Favor revisar documento anexo.

answer: No se presenta ninguna respuesta dado que en el portal del SERCOP, en este proceso en particular, se menciona Convalidación 2, pero se encuentra en blanco como se evidencia en las capturas de pantalla a continuación

answer: YO, INDUSTRIA MOBILIARIA FERRONOPAL SAS CON RUC 1793209001001 SI CUMPLO CON LA CONVALIDACION DE ERRORES SOLICITADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

answer: Como solicita la entidad contratante, la base de la silla es TIPO NYLON

answer:
Estimados Sres.
Corporación Nacional de Electricidad - CNELEP
Reciban un cordial saludo, adjunto documento respectivo de la convalidación solicitada a mi representada.

Saludos
Noralma Burgos

answer: CONVALIDACION

answer: catalogo e instructivo firmado electrónicamente.

answer: catalogo e instructivo firmado electrónicamente.

description: De los documentos revisados en su oferta presentada, aclarar qué modelo de silla está ofertando e incluir folletos explicativos y/o manual de uso, que incluyan las especificaciones técnicas y fotografía.

answer: YO DIEGO FERNANDO YANEZ TAMBA CON RUC 1723023519001 SI CUMPLO CON LA CONVALIDACIÓN SOLICITADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

answer: SE PRESENTA CONVALIDACION DE ERRORES

answer: SE PROCEDE A REALIZAR LA CONVALIDACION DE ERRORES SOLICITADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE SE ADJUNTAR LOS SIGUIENTES ARCHIVOS: ACTA DE CONVALIDACION DE ERRORES , FICHAS TECNICAS SILLA ERGONOMICA LED , MANUAL DE USO GENERAL

answer: SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DENTRO DEL PROCESO DE CONVALIDACION DEBIDAMENTE SUSCRITOS

description: De los documentos revisados en su oferta presentada, incluir folletos explicativos y/o manual de uso.

answer:
BUENAS TARDES
ADJUNTO LO SOLICITADO

description: Indicar y confirmar de qué material es la araña de la silla e incluir folletos explicativos y/o manual de uso.

answer: Estimada entidad, se realiza la respectiva convalidación con el documento anexo al portal, Favor revisar documento anexo.

answer: El material del que está fabricado la araña de la silla ofertada es de NYLON, tal y como se indica en el documento FICHA TECNICA YS0919signed, donde indica en la línea antes de Características, Araña Nylon 5 ruedas reforzadas; así como la respectiva fotografía de la silla, y que volvemos a incluir en esta respuesta

description: Aclarar qué tipo de material está compuesto la araña de la silla ofertada, e incluir folletos explicativos y/o manual de uso, que incluyan las especificaciones técnicas y fotografía.

answer: YO, INDUSTRIA MOBILIARIA FERRONOPAL SAS CON RUC 1793209001001 SI CUMPLO CON LA CONVALIDACION DE ERRORES SOLICITADA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

answer: Se anexa documento en la convalidación de errores para aclarar el modelo de silla que se está ofertando. Nombre del documento SILLONES PREMIUM CAT ARIEL BECKER-MDONA NYLON-signed

answer:
Estimados Sres.
Corporación Nacional de Electricidad - CNELEP
Reciban un cordial saludo, adjunto documento respectivo de la convalidación solicitada a mi representada.

Saludos
Noralma Burgos

answer: CONVALIDACION

answer: catalogo e instructivo firmado electrónicamente.

answer: ACLARACION 2 Se autoriza la presentación de la muestra física de la silla máximo hasta las 11h00 del viernes 17de enero de 2025, se debe indicar que la no presentación de la muestra, no será causal dedescalificación.

description: ACLARACION

answer: ACLARACION 1 El 100% del valor total del contrato, será cancelado contra entrega de los bienes recibidos aentera satisfacción de la entidad contratante, previa presentación de las garantíascorrespondientes, ingreso a bodega, factura debidamente aprobadas por el administrador delcontrato, y una vez suscrita el acta de entrega recepción definitiva.Se sustituye por el siguiente texto:Se otorgará el 30% del valor total del contrato en calidad de anticipo, para lo cual la forma depago queda de la siguiente manera:Se otorgará un 30% de anticipo, previa presentación de la póliza de fiel cumplimiento y del buenuso del anticipo, de acuerdo a la normativa legal vigente.El saldo del 70 % restante del valor total del contrato se cancelará contra la entrega total de losbienes, la presentación de la factura correspondiente, certificado de cumplimiento deobligaciones patronales IESS y certificado de no adeudar al SRI, previa la suscripción del actaentrega recepción definitiva REVISAR ACTA

description: ACLARACION

answer: De acuerdo a las especificaciones técnicas del proceso se requiere un peso mínimo de la silla de18kg.

description: la especificación de 18kg de peso, al parecer tiene un error, no existe una silla de ese peso en el mercado

answer: Considerando su petición Se otorgará el 30% del valor total del contrato en calidad de anticipo,para lo cual la forma de pago queda de la siguiente manera:Se otorgará un 30% de anticipo, previa presentación de la póliza de fiel cumplimiento y del buenuso del anticipo, de acuerdo a la normativa legal vigente.El saldo restante del valor total del contrato se cancelará contra la entrega total de los bienes, lapresentación de la factura correspondiente, certificado de cumplimiento de obligacionespatronales IESS y certificado de no adeudar al SRI, previa la suscripción del acta entregarecepción definitiva y entrega de garantía técnica.

description: Por favor, si fuera posible un anticipo del 60%

answer: Debe cumplir con lo que se indica en las especificaciones técnicas, que indican lo siguiente:Araña nylon / 5 ruedas reforzadasPeso silla: 18 kilosAsiento: 50 x 51 x 11 CmEspaldar: 66 x 46 x 3 CmCabecera: 29 x 21 x 2 CmApoya brazos: 30 a 37 Cm / 25 x 9 Cm baseAraña: 70 CmAltura Total: 116 a 126 Cm altura, asiento: de 46 a 56 Cm

description: Se puede ofertar una silla con iguales prestaciones pero con medidas diferentes, ya que las solicitadas solo corresponden a un modelo específico

answer: Se autoriza la presentación de la muestra física de la silla máximo hasta las 11h00 del viernes 17de enero de 2025, se debe indicar que la no presentación de la muestra, no será causal dedescalificación

description: Por favor, solicitamos se autorice la presentación de una muestra física de la silla ofertada por los distintos participantes, con el fin de que en caso de ganar, no hay dificultades en el proceso de entrega de las sillas

answer: De acuerdo a las especificaciones técnicas del proceso se requiere un peso mínimo de la silla de18kg.

description: Estimados Buenas tardes por favor revisar el peso de 18kilos  del sillón que solicitan ya que no existe en el mercado un sillón con ese peso, adicional piden certificados de calidad en SILLONES QUE SON 100% IMPORTADOS estos no se fabrican en el país. Por favor espero un respuesta CLARA.... Muchas Gracias

answer: Considerando su petición Se otorgará el 30% del valor total del contrato en calidad de anticipo,para lo cual la forma de pago queda de la siguiente manera:Se otorgará un 30% de anticipo, previa presentación de la póliza de fiel cumplimiento y del buenuso del anticipo, de acuerdo a la normativa legal vigente.El saldo restante del valor total del contrato se cancelará contra la entrega total de los bienes, lapresentación de la factura correspondiente, certificado de cumplimiento de obligacionespatronales IESS y certificado de no adeudar al SRI, previa la suscripción del acta entregarecepción definitiva y entrega de garantía técnica.

description: Buenas tardesExiste la posibilidad de dar un anticipo para la compra del bien?

answer: para la imagen revisar acta adjunta, De acuerdo a las especificaciones técnicas no se requiere certificado de conformidad

description: Buenos días por favor imagen referencial de lo solicitado, y el certificado SAE no todos lo disponemos por favor considerar

answer: revisar acta para la imagen,De acuerdo a las especificaciones técnicas, se confirma que las sillas deben soportar un peso dehasta 200 kg.

description: SALUDOS CORDIALES X FAVOR NOS PODRIAN ENVIAR UNA IMAGEN REFERENCIAL DE LA SILLA GRACIS.ADICIONAL EN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITAN QUE LA CAPACIDD SEA PARA 200 KILOS  O SEA MAS DE 400 LIBRAS LO CUAL NINGUNA SILLA CUMOLE CON ESA ESPECIFICACION FAVOR REVISAR

answer: De acuerdo a las especificaciones técnicas referidas en el proceso SIE-CNELEP-2024-275, no serequiere certificado de conformidad.

description: Buenos días por una sillas pedir SAE, están dirigiendo el proceso, permitan que todos participemos justamente.

answer: De acuerdo a las especificaciones técnicas se requiere es:? Ruedas: 59. 9 mm diámetro? Asiento: 50x 51 x 11(ESPESOR) Cm? Espaldar: 66 x 46 x 3 Cm? Cabecera: 29 x 21 x 2 Cm? Apoya Brazos: 30 a 37 Cm / 25 x 9 cm base (O mejor calidad)? Araña: 70 cm? Altura total: 116 a 126 Cm? Altura asiento: de 46 a 56 Cm

description: Los apoya brazos 2d o 3D?Malla mesh poliéster o mesh nylon tensado ?Ruedas 50mm o 60mmAsiento dice 50x51x11cm Aclarar 11cm de espesor ? O hay algún error de tipeo.Por favor

answer: De acuerdo a las especificaciones técnicas referidas en el proceso SIE-CNELEP-2024-275, no serequiere certificado de conformidad

description: El Certificado de conformidad vigente y avalado por el Servicio de Acreditación EcuatorianaSAE de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad.El certificado de conformidad deben solicitar a la fábrica más no al importador, se sugiere solicitar certificado de conformidad de la fábrica según modelo de silla que cumpla SGS test report de la silla que se oferte, o hasta ISO 9001. Se recomienda investigar más sobre el tema, El SAE no ha acreditado  laboratorios para este tipo de sillas ergonomicas. Por esa razón se sugiere solicitar certificaciones internacionales vigentes. Que garanticen la calidad, durabilidad y ergonomia desde fábrica. Certificación SGS Saludos

answer: De acuerdo a las especificaciones técnicas referidas en el proceso SIE-CNELEP-2024-275, no serequiere certificado de conformidad

description: No todos tenemos el Certificado del SAE den oportunidad de participacion a todos y no solo a las grandes empresas

answer: De acuerdo a las especificaciones técnicas referidas en el proceso SIE-CNELEP-2024-275, no serequiere certificado de conformidad.

description: Piden : Certificado de conformidad vigente y avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad. Además, el certificado del SAE deberá estar vigente a la presentación de la oferta.No todos tenemos este certificado y es muy engoroso para obtener piden miles de cosas, si no dan anticipo sean transparentes y no restrinjan la participacion de la Empresas que queremos participar.

answer: Se debe cumplir con lo que dice las especificaciones técnicas que es lo siguiente:Regulable soporte cabecera, reposo lumbar, altura, profundidad asiento, apoya brazos variasalturas e inclinación de 90 a 140 grados.

description: El asiento es corredizo regulable , el espaldar es regulable de arriba -abajo o de adelante atras

answer: Revisar acta adjunta para ver la imagen

description: por favor enviar imagen referencial del tipo de silla que necesitan

answer: Se debe cumplir con lo que dice las especificaciones técnicas que es lo siguiente:Regulable soporte cabecera, reposo lumbar, altura, profundidad asiento, apoya brazos variasalturas e inclinación de 90 a 140 grados.

description: ACLARACION: EL ESPALDAR DEBE SER EGULABLE EN ALTURA??O SOLAMENTE REGULABLE EN INCLINACION?ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA PODER COTIZAR

description: CORP ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA FUNCIONARIOS CNEL EP OFICINA CENTRAL 2024 GAF

SALAZAR CHAVEZ ALEX ROMARIO

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: ANGEL PULGAR FERNANDO DAQUILEMA 25-09 VELASCO

legalName: SALAZAR CHAVEZ ALEX ROMARIO

VINUEZA TRUJILLO JOHANA ELIZABETH

streetAddress: GARCIA MORENO EDELBERTO BONILLA S/N RIOBAMBA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: VINUEZA TRUJILLO JOHANA ELIZABETH

Mendieta Córdova Bryan Fernando

streetAddress: P. ICAZA ESCOBEDO - BOYACA 630 CARBO (CONCEPCION)

legalName: Mendieta Córdova Bryan Fernando

PROSPEL RODRIGO ALIDA MARIANA

streetAddress: SEGUNDA SIN NOMBRE SOLAR14 TARQUI

legalName: PROSPEL RODRIGO ALIDA MARIANA

ALBARRACIN BERMEO BRYAN STEVEN

streetAddress: AV.QUITO P. P. GOMEZ 1725 TARQUI

legalName: ALBARRACIN BERMEO BRYAN STEVEN

FLORES GARCIA ARIEL BECKER

streetAddress: MUCHO LOTE 5 AV. 33 N-O 7 PASCUALES

legalName: FLORES GARCIA ARIEL BECKER

ARTEOFI S.A.

streetAddress: LOTIZACION INMACONSA CALLE A CALLEJON TECAS - SECTOR INDUSTRIAL INMACONSA  KM.11.5 VIA DAULE  MZ. 19 FRENTE A LA CONSTRUCTORA CBA SOLAR 11 TARQUI

legalName: ARTEOFI S.A.

Pujota Quimbiamba Edison Yeovanny

streetAddress: DE LAS FUCSIAS Y DE LOS NOGALES LOTE135 N50 BELISARIO QUEVEDO

legalName: Pujota Quimbiamba Edison Yeovanny

BURGOS HUILCAPI ISABEL NORALMA

streetAddress: JUNIN ESCOBEDO - BOYACA 607 CARBO (CONCEPCION)

legalName: BURGOS HUILCAPI ISABEL NORALMA

TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: AV. ENRIQUEZ AV. GENERAL RUMIÑAHUI S/N SAN RAFAEL

legalName: TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO

Yanez Tamba Diego Fernando

streetAddress: CA E2 24 DE MAYO S2-39 Y JULIO PARRA JULIO PARRA S2-39 LLANO CHICO

legalName: Yanez Tamba Diego Fernando

SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.

streetAddress: OE10  N62 COTOCOLLAO

legalName: SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A.

MASRESOURCES S.A.

streetAddress: SHYRIS PASAJE EIFFEL N 41228 JIPIJAPA

legalName: MASRESOURCES S.A.

INDUSTRIA MOBILIARIA FERRONOPAL S.A.S.

streetAddress: OE1C MARIANO CARDENAL N71 SEBASTIAN MORENO N71-37 PONCEANO

legalName: INDUSTRIA MOBILIARIA FERRONOPAL S.A.S.

OFFICESYSTEMS S.A.S.

streetAddress: TOTORAS

legalName: OFFICESYSTEMS S.A.S.

title: Subasta


description: HERRAJES

description: HERRAJES

description: ARTICULOS DE PLOMO, N.C.P: ANODOS DE GALVANOPLASTIA, CINTAS, CONTRAPESOS, CUERDAS, DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO, HERRAJES, MANDEJAS PARA EMPAQUETAR O CALAFATEAR JUNTAS DE TUBOS, PESAS DE RELOJ, PESAS PARA CORTINAS, PESOS PARA REDES DE PESCA, TINAS,ETC.

name: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE HERRAJES ELECTRICOS FADHELEC CIA.LTDA

description: Ver acto administrativo adjunto

title: PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC

description: HERRAJES

description: HERRAJES

title: SIE-CNELEP-2024-31-462114

answer: Aclaratoria #3 Para el cumplimiento de las caracteristicas físicas químicas y mecánicas regirse a a norma NTE INEN 2222.

description: ACLARACION

answer: Aclaratoria #2 Para la norma de pernos y tuercas galvanizados, se confirman los criterios de aceptación contemplados en la norma ANSI C135.1 ?IEEE Standard for Zinc-Coated Steel Bolts and Nuts for Overhead Line Construction? la cual define los criterios de roscado, propiedades mecánicas y químicas de los pernos y tuercas para construcción de líneas aéreas.

description: ACLARACION

answer: Aclaratoria #1 Se aclara  que la norma NTE INEN 2483, ha sido reemplazada por la norma NTE INEN ISO 14713, la cual direcciona a la norma NTE INEN ISO 1461 para los criterios de métodos de ensayos  y  aceptación  de  los  espesores  de  los  recubrimientos  de  galvanizado,  en  este sentido los herrajes galvanizados deben cumplir las normas NTE INEN ISO 1461, con su equivalente internacional ASTM A123, ASTM A153.

description: ACLARACION

answer: RESPUESTA N 9: Estimado proveedor, regirse a la aclaratoria #1

name: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

description: Estimados, se aclara que la norma NTE INEN 2483, ya no esta vigente para su uso dentro del catálogo de normas del INEN, se solicita que pare el tema del recubrimiento de galvanizado se presente unicamente reportes de galvanizado bajo las normas ASTM .

answer: RESPUESTA N 8: Estimado  proveedor,  acogerse  a  las  especificaciones  técnicas  requeridas  por  la entidad  contratante,  ya  que  por  la  contaminación  ambiental  que  está  ubicada geográficamente la provincia solicitamos este tipo de material para más durabilidad y alargar la vida útil de este material.

description: Estimados, se pone en consideración que  la norma ASTM A283, Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates, cubre dos grados C y D de placas de acero al carbono de calidad estructural para aplicaciones generales, lo cual no es aplicable a la tuerca de ojo, ya que se fabrica en varilla 3/4", la cual esta normada bajo la NTE INEN 2222, la cual establece los requisitos químicos y mecánicos de las varillas 3/4" utilizadas en la fabricación del item.

answer: RESPUESTA N 7: Estimado  proveedor,  acogerse  a  las  especificaciones  técnicas  requeridas  por  la entidad  contratante,  ya  que  por  la  contaminación  ambiental  que  está  ubicada geográficamente la provincia solicitamos este tipo de material para más durabilidad y alargar la vida útil de este material.

description: Estimados, se solicita que se acepten reportes de ensayo de pernos pin de una longitud diferente a la solicitada en el proceso, ya que los resultados de los ensayos realizados no se ven afectados por la longitud del perno, acorde a las normas ASTM A123/ASTM A153/ANSI B1.1

answer: RESPUESTA N 6: Estimado proveedor, regirse a la aclaratoria #1

answer: RESPUESTA N 5: Estimado proveedor, regirse a la aclaratoria #3.

answer: RESPUESTA N 4: Estimado proveedor, regirse a la aclaratoria #2.

description: Estimados, se pone en consideración lo siguiente: la norma ANSI C135.5, ZINC COATED FERROUS EYENUTS AND EYEBOLTS FOR OVERHEAD LINE CONSTRUCTION se encuentra DESHABILITDA dentro del catálogo normativo de ANSI, la cual estan solicitando en el numeral 1.1 Normas de Fabricación y ensayos del material en la ficha tecnica del producto, por ende, se solicita se acepte la norma ANSI C135.1 Standard For Zinc-Coated Steel Bolts And Nuts For Overhead Line Construction, la cual evalua los elementos roscados del elemento tuerca de ojo de 3/4".

answer: RESPUESTA N 3: Estimado proveedor se adjunta las fichas técnicas.

description: Saludos cordialesPor favor su gentil ayuda adjuntar ficha técnica del Ítem 3 CABLE DE ACERO GALVANIZAD O, GRADO SIEMENS MARTIN, 7 HILOS, 9.52MM 3/8? 3155 KGF

answer: RESPUESTA N 2: Estimado proveedor se adjunta las fichas técnicas.

description: ESTIMADOS por favor aclarar a que se refieren con "Folleto de la técnica de cada material para realizar la comparación con lo que se está solicitando." es válido para suplir esto enviar la FICHA TÉCNICA

answer: RESPUESTA N 1: Estimado proveedor, regirse a la aclaratoria #1

description: estimada comisión por favor, tomar en cuenta repecto al galvanizado que la norma NTE INEN 2483 ya no se encuentra vigente, actualmente la que se encuentra vigente es la NTE INEN ISO 1461

description: MAN MNTTO Adquisición de herrajes no catalogados GD

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO

streetAddress: DE LOS ACEITUNOS ELOY ALFARO E5-90 LA VICENTINA

legalName: VERGARA AMAYA DIEGO FERNANDO

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 LA FLORESTA

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: VIA TILINGON VIA CALACALI 305 CALACALI

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta


description: SECCIONADO PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: Por ser la mejor oferta resultado de la puja y cumplir con el VAE del proceso, conforme lo dispone el Art. 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELEP-2024-49-462114

answer:
Estimada

Comision Tecnica

Por medio de la presente adjunto la convalidacion solicitada

Atentamente

ACRETI SA

description: Presenta errores de naturaleza convalidableEn los formularios de la oferta en el punto 1.3 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS YDECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL. En la sección B. NÓMINA ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS, se evidencia que no ha sido llenado, por lo cual se solicita el llenado del mismo, esto de acuerdo a:RGLOSNCPArtículo 79.- Convalidación de errores de forma.-vi cualquier error en el llenado del formulario de la oferta. Se considerarán convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta. El SERCOP podrá regular otros casos de errores de forma de naturaleza convalidable.

answer:
Estimados,

Sírvanse revisar el ANEXO 12 rectificado según solicitud de convalidación en la que se solicita el llenado de la Sección B. NÓMINA ACCIONISTAS, PARTICIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURIDICAS.

Atentamente,

Ing. Luis Brito
ESEMEC S.A.

name: ESEMEC COMPANIA DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A.

answer:
ESTIMADOS SEÑORES DE LA COMISIÓN TÉCNICA BUENAS TARDES
MEDIANTE EL PRESENTE ME PERMITO DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DEL PRESENTE PROCESO

answer:
Estimados Señores,
Nos permitimos adjuntar la convalidación de acuerdo a los requerimientos solicitados por ustedes.
Saludos

answer: DESIGNACIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Aclaración 3: Devolución de muestras.-INSTRUCTIVO PARA RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS PRESENTADAS POR OFERENTES numeral 4.1. Los oferentes que no lograran ser adjudicados tienen un mes después de adjudicado el proceso para solicitar la devolución de las muestras, luego de concluido el plazo, CNEL EP no devolverá, ni se responsabilizará por las mismas.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 2: Dirección entrega de muestras.-Solo para la recepción de las MUESTRAS requeridas deberán ser entregadas físicamente hasta hora y fecha límite de recepción de ofertas establecida en el cronograma del presente proceso a la siguiente dirección:Calle Principal: Eugenio EspejoCalle Secundaria: Río CayapasReferencia: Sector Santas Vainas, CNEL EP UN EsmeraldasÁrea donde deberán ser entregadas las muestras: Edificio Atención al Cliente - Ventanilla de recepción de documentos

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1: Obligaciones adicionales del contratante, inclúyase lo siguiente.-1. Los administradores de contratos deben remitir las solicitudes de pago a las Direcciones Administrativas Financieras en las Unidades de Negocio o Dirección Financiera en Oficina Central bajo los medios electrónicos disponibles en la Corporación y adjuntando la documentación soporte conforme el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el  contrato para realizar el respectivo control previo de acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.2. Las Direcciones Administrativas Financieras en las Unidades de Negocio o Dirección Financiera en Oficina Central deben ejercer el control previo al devengo y pago aplicando en su análisis las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, con especial énfasis en lo REVISAR ACLARACIÓN COMPLETA EN EL ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, dentro de las especificaciones técnicas - sección ?Otros parámetros (especificar)? en el apartado Requiere Certificado de Conformidad se indica lo siguiente: ?Los oferentes deben presentar Certificado de Conformidad de la norma ISO 9001-2015, acreditado por el ente regulador nacional (SAE) adjunto al formulario 1.14?.También se detalla la siguiente Nota: ?Certificado de conformidad vigente y avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad. Además, el certificado del SAE deberá estar vigente a la presentación de la oferta.?Por lo tanto, por favor, cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

description: Por favor considerar la entrega de certificados avalados por el SAE solamente al ofertante adjudicado en el presente proceso

answer: Estimado oferente, dentro de las especificaciones técnicas - sección ?Otros parámetros (especificar)? en el apartado Requiere Muestras se indica lo siguiente: ?Se debe presentar una muestra de los siguientes ítems: * Item 1 (SECCIONADOR TIPO BARRA, CLASE 15 kV, BIL 110kV-12kA- 300 A, CON DISPOSITIVO ROMPEARCO) *Item 1 (SECCIONADOR PORTAFUSILE, CLASE 15kV -100A, BIL 110kV, 12kA, SIN ROMPECARGA) Las muestras se deben detallar en el Anexo #1 ETIQUETA DE MUESTRAS que se adjunta, y formulario 1.12?.Por lo tanto, por favor, cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas.

description: Buenos días, por ser bienes importados, muchas veces no se tiene las muestras que se requiere por favor se podría considerar la no presentación de muestras o en su defecto que se considere la presentación de una sola muestra de cualquiera de los bienes requeridos, muchas gracias

description: ESM MNTTO ADQUISICION DE SECCIONADORES DE VARIAS CAPACIDADES 2024 GD

MILLEN HERRERA ELMER GLENN

region: LOS RIOS

locality: QUINSALOMA

streetAddress: AV. PROGRESO CALLE SIMON BOLIVAR S/N QUINSALOMA, CABECERA CANTONAL

legalName: MILLEN HERRERA ELMER GLENN

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE SN Y JOSE MASCOTE  S/N NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

MORA ARBOLEDA MARTHA MARGOTH

streetAddress: OE5L / LOS ENCUENTROS PASAJE S13K S13-231 VILLA FLORA

legalName: MORA ARBOLEDA MARTHA MARGOTH

QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: INDANZA AV. DE LA PRENSA 140 SANTA BARBARA

legalName: QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: SAN VICENTE GALPON N 5 AV GRAL ENRIQUEZ SN COTOGCHOA

title: Subasta


description: AISLADORES DE PORCELANA (CERAMICA)

description: AISLADORES DE PORCELANA (CERAMICA)

description: AISLADORES ELECTRICOS (EXCEPTO DE CERAMICA)

description: Por ser la mejor oferta resultado de la puja, con un plazo de ejecución de 90 días calendario a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contratorespecto de la disponibilidad del anticipo.

title: ARTICULOS N.C.P. (INCLUSO VELAS, CERILLAS, PIELES DE AVES CON SUS PLUMAS, FLORES ARTIFICIALES, ARTICULOS PARA ENTRETENIMIENTO, TAMICES, CEDAZOS Y CRIBAS DE MANO, TERMOS MANIQUIES, PRESENTACIONES ANIMADAS PARA ESCAPARATES, Y SU PIEZAS N.C.P.)

description: AISLADORES DE PORCELANA (CERAMICA)

description: AISLADORES DE PORCELANA (CERAMICA)

title: SIE-CNELEP-2024-53-462114

answer:
Estimada

Comison Tecnica

Por medio de la presente adjunto convalidacion solicitada

Atentamente

ACRETI SA

description: Presenta errores de naturaleza convalidable FORMULARIOS DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2023-001En los formularios de la oferta en el punto 1.3 NÓMINA DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS Y DECLARACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL. En la sección B. NÓMINA ACCIONISTAS, PARTÍCIPES O SOCIOS MAYORITARIOS DE PERSONAS JURÍDICAS, se evidencia que no ha sido llenado, por lo cual se solicita el llenado del mismo, esto de acuerdo a:RGLOSNCP Artículo 79.- Convalidación de errores de forma.-  vi cualquier error en el llenado del formulario de la oferta. Se considerarán convalidables también todos los  requisitos que constituyen la integridad de la oferta. El SERCOP podrá regular otros casos de errores de forma de naturaleza convalidable.

answer: Con relación a su requerimiento, se adjunta archivo que contiene la información solicitada

name: IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.

answer:
Estimada

Comison Tecnica

Por medio de la presente adjunto convalidacion solicitada

Atentamente

ACRETI SA

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Aclaración 3: Devolución de muestras.-INSTRUCTIVO PARA RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS PRESENTADAS POR OFERENTES numeral 4.1. Los oferentes que no lograran ser adjudicados tienen un mes después de adjudicado el proceso para solicitar la devolución de las muestras, luego de concluido el plazo, CNEL EP no devolverá, ni se responsabilizará por las mismas.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 2: Dirección entrega de muestras.-Solo para la recepción de las MUESTRAS requeridas deberán ser entregadas físicamente hasta hora y fecha límite de recepción de ofertas establecida en el cronograma del presente proceso a la siguiente dirección:Calle Principal: Eugenio EspejoCalle Secundaria: Río CayapasReferencia: Sector Santas Vainas, CNEL EP UN EsmeraldasÁrea donde deberán ser entregadas las muestras: Edificio Atención al Cliente - Ventanilla de recepción de documentos

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1: Obligaciones adicionales del contratante, inclúyase lo siguiente.-1. Los administradores de contratos deben remitir las solicitudes de pago a las Direcciones Administrativas Financieras en las Unidades de Negocio o Dirección Financiera en Oficina Central bajo los medios electrónicos disponibles en la Corporación y adjuntando la documentación soporte conforme el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el contrato para realizar el respectivo control previo de acuerdo a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.2. Las Direcciones Administrativas Financieras en las Unidades de Negocio o Dirección Financiera en Oficina Central deben ejercer el control previo al devengo y pago aplicando en su análisis las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, con especial énfasis en lo REVISAR ACLARACION COMPLETA EN EL ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, dentro de las especificaciones técnicas - sección ?Otros parámetros (especificar)? en el apartado Requiere Muestras se indica lo siguiente: ?Los oferentes deben presentar muestras de todos los ítems requeridos en el pliego. Las muestras se deben detallar en el Anexo #1 ETIQUETA DE MUESTRAS que se adjunta, y formulario 1.12; este formato debe estar incluido junto a su oferta digital, a más de enviarlo junto con la muestra?Por lo tanto, por favor, cumplir con lo especificado en los términos de referencia.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos que no se requieran muestras en el proceso, en su lugar se presente un respaldo fotográfico de lo ofertado, acompañado de los certificados correspondientes que avalen el cumplimiento de las especificaciones técnicas

answer: Estimado oferente, dentro de las especificaciones técnicas - sección ?Otros parámetros (especificar)? en el apartado Requiere Muestras se indica lo siguiente: ?Los oferentes deben presentar muestras de todos los ítems requeridos en el pliego. Las muestras se deben detallar en el Anexo #1 ETIQUETA DE MUESTRAS que se adjunta, y formulario 1.12; este formato debe estar incluido junto a su oferta digital, a más de enviarlo junto con la muestra?Por lo tanto, por favor, cumplir con lo especificado en los términos de referencia.

description: Estimada comisión por favor omitir la presentación de muestras de los aisladores solicitados, con la presentación de certificados de calidad, conformidad de producto y reportes de ensayo pensamos que son garantías suficiente para garantizar la calidad de los materiales ofertados.

answer: Estimado oferente, dentro las especificaciones técnicas-sección ?Plazo de Ejecución (en días calendarios):? se indica lo siguiente: ?90 días, a partir desde la fecha denotificación que el anticipo se encuentra disponible (considerar lo establecido en el Art. 288 del RGLOSNCP)?Por lo tanto, por favor, cumplir con lo especificado en los términos de referencia

description: Estimados solicitamos se extienda el tiempo de entrega de los aisladores de 90 a 120 días que es el tiempo adecuado considerando que son materiales de importación.

answer: Estimado oferente, dentro las especificaciones técnicas - sección ?Otros parámetros (especificar)? en el apartado Requiere Certificado de Conformidad se indica lo siguiente: ?Los oferentes deben presentar Certificado de Conformidad de la norma ISO 9001-2015, acreditado por el ente regulador nacional (SAE) adjunto al formulario 1.14?.También se detalla la siguiente Nota: ?Certificado de conformidad vigente y avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad. Además, el certificado del SAE deberá estar vigente a la presentación de la oferta.?Por lo tanto, por favor, cumplir con lo especificado en los términos de referencia.

description: Por favor que el certificado SAE sea obligatorio su presentación solamente para el oferente adjudicado, con esto permiten la participación de mas proveedores porque el tiempo para gestionar el SAE es muy corto comparado con el tiempo de presentación de la oferta.

answer: Estimado oferente, dentro las especificaciones técnicas-sección ?Plazo de Ejecución (en días calendarios):? se indica lo siguiente: ?90 días, a partir desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible (considerar lo establecido en el Art. 288 del RGLOSNCP)?Por lo tanto, por favor, cumplir con lo especificado en los términos de referencia

description: Estimados por favor extender el plazo de entrega de 90 a 120 días, que es el tiempo adecuado para entrega de este tipo de materiales.

answer: Estimado oferente, dentro de las especificaciones técnicas - sección ?Otros parámetros (especificar)? en el apartado Requiere Muestras se indica lo siguiente: ?Los oferentes deben presentar muestras de todos los ítems requeridos en el pliego. Las muestras se deben detallar en el Anexo #1 ETIQUETA DE MUESTRAS que se adjunta, y formulario 1.12; este formato debe estar incluido junto a su oferta digital, a más de enviarlo junto con la muestra?Por lo tanto, por favor, cumplir con lo especificado en los términos de referencia.

description: Estimados solicitamos que no sea obligatorio la presentación de muestras de los aisladores requeridos y en su lugar se pueda presentar fotos como alternativa en vista que son materiales de importación, agradecemos de antemano su acertado criterio sobre este tema y se acepte nuestra solicitud.

answer: Estimado oferente, dentro de las especificaciones técnicas - sección ?Otros parámetros (especificar)? en el apartado Requiere Certificado de Conformidad se indica lo siguiente: ?Los oferentes deben presentar Certificado de Conformidad de la norma ISO 9001-2015, acreditado por el ente regulador nacional (SAE) adjunto al formulario 1.14?.También se detalla la siguiente Nota: ?Certificado de conformidad vigente y avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad. Además, el certificado del SAE deberá estar vigente a la presentación de la oferta.?

description: Estimados solicitamos que los certificados SAE sean presentados solo por el oferente adjudicado.

answer: Estimado oferente, dentro de las especificaciones técnicas - sección ?Plazo de Ejecución (en días calendarios):? se indica lo siguiente: ?90 días, a partir desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible (considerar lo establecido en el Art. 288 del RGLOSNCP)?Por lo tanto, por favor, cumplir con lo especificado en los términos de referencia

description: Por favor extender el tiempo de entrega a 120 días, muchas gracias

answer: Estimado oferente, dentro de las especificaciones técnicas - sección ?Otros parámetros (especificar)? en el apartado Requiere Muestras se indica lo siguiente: ?Los oferentes deben presentar muestras de todos los ítems requeridos en el pliego. Las muestras se deben detallar en el Anexo #1 ETIQUETA DE MUESTRAS que se adjunta, y formulario 1.12; este formato debe estar incluido junto a su oferta digital, a más de enviarlo junto con la muestra?Por lo tanto, por favor, cumplir con lo especificado en los términos de referencia.

description: Buenas tardes, se podría considerar la no entrega de muestras al ser productos importados no se tiene siempre lo requerido

description: ESM MNTTO ADQUISICION DE AISLADORES DE VARIAS CAPACIDADES 2024 GD

streetAddress: AV. COSME RENELLA MZ. 2  SOLAR 7 TARQUI

title: Subasta


description: FUSIBLES PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: FUSIBLES ELECTRICOS.

description: FUSIBLES PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: CABLE PARA FUSIBLES CON EMPALMES  DE  CONEXION,  CAJETINES  DE  FUSIBLES,  FUSIBLES ELECTRICOS, ETC.

description: cumple con las especificaciones técnicas, económicas y legales establecidas en los pliegos

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELEP-2024-54-462114

answer: Estimado oferente. Se requiere la presentación del certificado solicitado, conforme a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de las especificaciones de los bienes a ofertar.

description: Estimada comisión técnicaPor favor solicitando los certificados de cumplimientos únicamente al proveedor adjudicado, con la finalidad de garantizar el principio de concurrencia del proceso.

answer: Se adjunta el archivo en formato Word

description: Buenas tardes, por favor su gentileza cargando las especificaciones tecnicas en formato word editable. de antemano muchas gracias

description: STE MNTTO ADQUISICION DE TIRAFUSIBLES 2024 GD

legalName: IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.

LUNA PORTERO LUCY LILIAN

streetAddress: PASAJE E14B AV. DE LOS NARANJOS N44-87 EL BATAN

legalName: LUNA PORTERO LUCY LILIAN

title: Subasta


description: RELES PARA UN VOLTAJE MAXIMO DE 1000 V: PARA PROTECCION

description: RELES PARA UN VOLTAJE MAXIMO DE 1000 V: CONTADORES DE MOTOR ELECTRICO, RELES DE ALIMENTACION, PARA PROTECCION, RELES DE CORRIENTE MAXIMA, DE CORTE RAPIDO, DE INDUCCION, DE RETARDO DE TIEMPO, DE TENSION, DE VOLTAJE MAXIMO O MINIMO, RELES DIFERENCIALES, ELE

description: Habiendo cumplido con las especificaciones técnicas requeridas dentro de los pliegos ha resultado ganador con su oferta económica.

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V

title: SIE-CNELEP-2024-69-462114

answer: ACLARACION 2El RELE DE PROTECCIÓN PARA ALIMENTADOR DE 13,8KV cuenten con 3 unidades temporizadas de fase, 3 unidades temporizadas de neutro además 3 unidades instantáneas de fase y 3 unidades instantáneas de neutro; Con curvas tipo ANSI, IEC y curvas IEEE siendo normalmente inversa, muy inversa, extremadamente inversa además tiempo inverso corto y tiempo inverso largo.

description: ACLARACION

answer: ACLARACION 1Los RELE DE PROTECCIÓN PARA LÍNEA DE 69KV cuenten con función principal 87L con canal de comunicación de fibra monómodo para línea de hasta 60Km con conector tipo LC mayor o igual 1300nm. Además, la capacidad de configurar esquemas de tele protección DTT, PUTT, POTT, conforme se indica en el ítem 16 de las especificaciones técnicas.

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, se confirma que el alcance del proceso es por la adquisición de los equipos descritos en el pliego y términos de referencia, incluyendo la capacitación solicitada en las especificaciones técnicas. No incluye trabajos adicionales. ( ver acta)

description: Estimados de la comisión tecnica, la presente proceso es reposición, o es una instalación nueva. por favor ademas de incluir lo que de be contener los tableros.

answer: Estimado oferente, se confirma que la acreditación SAE es requerida para los CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y/O REPORTES DE ENSAYO DEL RELE DE PROTECCION y del CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMA según lo solicitado en el ítem 19 de los relés de protección en el formulario de especificaciones técnicas. ( ver acta)

description: ?Estimada Comisión Técnica se solicita se confirme que la acreditación SAE únicamente sea revisada para las pruebas de compatibilidad electromagnética, aislamiento, vibraciones, choques, golpes sísmicos y cumplimiento de normas ISO 9001, mas NO para el protocolo de comunicación de acuerdo a la norma IEC 61850 Edición 1 y 2 según lo requerido en el anexo de características técnicas.

answer: Estimado oferente, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad en su Art.31.: Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país., por tanto es necesario la presentación del certificado SAE por parte de los oferentes. (ver acta)

description: ?Estimada Comisión Técnica se solicita que los certificados SAE sean presentados por el oferente adjudicado, de acuerdo al Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad que en su parte inicial dispone que: "PREVIAMENTE A LA COMERCIALIZACIÓN de productos nacionales e IMPORTADOS SUJETOS A REGLAMENTACIÓN TÉCNICA, deberá demostrarse su CUMPLIMIENTO A TRAVÉS DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO EN EL PAÍS... ...LOS JEFES DE COMPRAS Y ADQUISICIONES, LOS FISCALIZADORES Y LOS DIRECTORES DE LAS AREAS FINANCIERAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS SERÁN RESPONSABLES DIRECTOS..."

answer: Estimado oferente, se requiere que los RELE DE PROTECCIÓN PARA ALIMENTADOR DE 13,8KV cuenten con 3 unidades temporízadas de fase, 3 unidades temporízadas de neutro además 3 unidades instantáneas de fase y 3 unidades instantáneas de neutro; Con curvas tipo ANSI, IEC y curvas IEEE siendo normalmente inversa, muy inversa, extremadamente inversa además tienpo inverso corto y tiempo inverso largo. (ver acta)

description: Por favor confirmar si para las protecciones de sobrecorriente de fase y de neutro se acepta: 3X IDMT y 1X Tiempo definido

answer: Estimado oferente, se requiere que los RELE DE PROTECCIÓN PARA ALIMENTADOR DE 13,8KV cuenten con 3 unidades temporizadas de fase, 3 unidades temporízadas de neutro además 3 unidades instantáneas de fase y 3 unidades instantáneas de neutro; Con curvas tipo ANSI, IEC y curvas IEEE siendo normalmente inversa, muy inversa, extremadamente inversa además tienpo inverso corto y tiempo inverso largo. (ver acta)

description: Por favor confirmar si para el relé de feeder se acepta 3 curvas para las protecciones direccionales de fase y neutro  3X 67 y 3X 67N

answer: Estimado oferente, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad en su Art.31.: Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país., por tanto es necesario la presentación del certificado SAE por parte de los oferentes. (ver acta)

description: Por favor confirmar si se acepta que la acreditación SAE se gestione una vez se realice la notificación de adjudicación.

answer: Estimado oferente, se confirma que se requiere el anunciador de alarma en los tableros de protección y control según lo solicitado en las especificaciones técnicas. ( ver acta)

description: Por favor confirmar si para los tableros de protección y  control se puede presentar las alarmas en un HMI del relé de protección y prescindir del anunciador de alarmas.

answer: Estimado oferente, se acepta tableros certificados por el INEN Nema 250 siempre y cuando cumpla con las características solicitadas en el formulario de especificaciones técnicas. (ver acta)

description: Por favor confirmar que para los tableros de protección y control se acepta tableros certificados por el INEN Nema 250

answer: Estimado oferente, se confirma que el alcance del proceso es por la adquisición de los equipos descritos en el pliego y términos de referencia, incluyendo la capacitación solicitada en las especificaciones técnicas. No incluye trabajos adicionales. (ver acta)

description: Por favor confirmar que la instalación, cableado, pruebas en sitio e integración a sistema SCADA de los tableros de protección y control no es parte del alcance solicitado.

answer: Estimado oferente, se confirma que el alcance del proceso es por la adquisición de los equipos descritos en el pliego y términos de referencia, incluyendo la capacitación solicitada en las especificaciones técnicas. No incluye trabajos adicionales. (ver tdr)

description: Por favor confirmar que  la integración de comunicaciones a sistema SCADA de los relés de protección no es parte del alcance solicitado.

answer: Estimado oferente, se confirma que el alcance del proceso es por la adquisición de los equipos descritos en el pliego y términos de referencia, incluyendo la capacitación solicitada en las especificaciones técnicas. No incluye trabajos adicionales. (ver acta)

description: Por favor confirmar que la configuración y pruebas en sitio a relé de protección no son parte del alcance solicitado.

answer: Estimado oferente, se confirma que el alcance del proceso es por la adquisición de los equipos descritos en el pliego y términos de referencia, incluyendo la capacitación solicitada en las especificaciones técnicas. No incluye trabajos adicionales. (ver acta)

description: Por favor confirmar que la instalación y cableado de relés de protección no es parte del alcance solicitado.

answer: Estimado oferente, se requiere que los RELE DE PROTECCIÓN PARA LÍNEA DE 69KV cuenten con función principal 87L con canal de comunicación de fibra monómodo para línea de hasta 60Km con conector tipo LC mayor o igual 1300nm. Además, la capacidad de configurar esquemas de tele protección DTT, PUTT, POTT, conforme se indica en el ítem 16 de las especificaciones técnicas. ( ver acta)

name: DELTAELECTRIC INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.

description: Estimados, buen día. Por favor indicar para el ítem RELE DE PROTECCIÓN PARA LÍNEA DE 69KV si es necesaria la función de diferencial de línea 87L ya que no se indica que el relé requiera una interfaz para teleprotección. De ser necesaria la función, favor indicar las características de la interfaz de teleprotección tipo, distancia de la línea.

answer: Estimado oferente, todos los participantes deberán incluir en la oferta técnica un link de descarga del SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN DE LAS PROTECCIONES Y DE LAS COMUNICACIONES DEL RELÉ para cumplimiento de lo solicitado en el ítem 14 de los relés de protección en el formulario de especificaciones técnicas. (ver acta)

description: Estimados, buen día. Con respecto a lo solicitado para el software de los relés " INCLUIR EN LA OFERTA EL SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN DE LAS PROTECCIONES Y DE LAS COMUNICACIONES DEL RELÉ", se solicita omitir esta presentación ya que el instalador del software es un archivo demasiado grande para subirlo en el portal del USHAY. Muchas gracias.

answer: Estimado oferente, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad en su Art.31.: Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país., por tanto es necesario la presentación del certificado SAE por parte de los oferentes. (ver acta)

description: Estimados, buen día. Solicitamos gentilmente se omita la necesidad de presentación en la etapa de ofera de los Certificados de pruebas y/o reporte de ensayos avalado por el SAE, y que esto sea reservado únicamente para el oferente adjudicado. Se solicita esto con base en que no es factible para los oferentes tener previamente el SAE de todos los modelos de los relés ofertados. Se solicita se acepte únicamente la presentación del SAE de cumplimiento de la norma ISO de calidad. Muchas gracias.

answer: Estimado oferente, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad en su Art.31.: Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país., por tanto es necesario la presentación del certificado SAE por parte de los oferentes. (ver acta)

name: JARVAL COMERCIO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

description: Estimados, por favor solicitamos que el certificado de avalación del SAE para los certificados solicitados sea presentado por al oferente adjudicado, previo a la suscripción del contrato, el SAE es un  trámite que toma como mínimo 3 semanas obtenerlo y no se puede antes debido a que no se conoce con exactitud que equipos son los que se deberían tener SAE y se los solicita una vez que se conoce los requerimientos para determinar el reléque cumpla. Gracias

answer: Respuesta/Aclaración: Estimado oferente, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad en su Art.31.: Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país., por tanto es necesario la presentación del certificado SAE por parte de los oferentes. (ver acta)

description: Señores miembros de la Comisión en OTROS PARAMETROS se requiere Certificado de cumplimiento de normas vigente y avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad. Estos certificados pueden ser entregados por el Oferente Adjudicado?

answer: Estimado oferente, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad en su Art.31.: Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación técnica, deberá demostrarse su cumplimiento a través del certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país., por tanto es necesario la presentación del certificado SAE por parte de los oferentes. (ver acta)

description: Señores miembros de la Comisión en OTROS PARAMETROS se Requiere Certificados de pruebas y/o reporte vigente y avalado por el  Servicio  de  Acreditación  Ecuatoriana  SAE  de  acuerdo  a  lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad. Estos certificados pueden ser entregados por el Oferente Adjudicado?

description: CORP Reforzamiento del Sistema de Protecciones Mediante la Adquisición de IEDS - GD

FLORES SOTOMAYOR MANUEL GUILLERMO

streetAddress: SOLAR17-18 TARQUI

legalName: FLORES SOTOMAYOR MANUEL GUILLERMO

VITE ROMERO ROBERTH ALFONSO

region: EL ORO

locality: SANTA ROSA

streetAddress: CUENCA VEGA DAVILA S/N SANTA ROSA

legalName: VITE ROMERO ROBERTH ALFONSO

SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC

streetAddress: Primera Entrada Vìa Daule KM 15.5 junto a la BIG COLA S/N PASCUALES

legalName: SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC

SEIUS S.A.

streetAddress: AUTOPISTA RUMIÑAHUI OTTO AROZEMENA 41 CONOCOTO

legalName: SEIUS S.A.

UPLASONE S.A.

streetAddress: SOLAR 21 TARQUI

legalName: UPLASONE S.A.

streetAddress: AVE. ISIDRO AYORA S/N 0 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

title: Subasta


description: ANALISIS FISICO QUIMICO DE COMBUSTIBLES E HIDROCARBUROS

description: SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AIRE, EL AGUA, LOS RESIDUOS (URBANOS E INDUSTRIALES), COMBUSTIBLES, METALES, SUELOS, MINERALES, ALIMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS

description: Conforme Resolución Nro. CNEL-EOR-ADM-2024-0106-R de 04 de junio de 2024 se RESUELVE: ADJUDICAR: el contrato de proceso de Subasta Inversa No. SIE-CNELEP-2024-77, denominado ?EOR MNTTO diagnóstico y prueba de aceite detransformadores de potencia GD?, al oferente S-E TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION S.A. SUBESTRANSA, con RUC No. 0190378446001, de acuerdo con elresultado de la puja, en la cantidad de USD$ 17.077,00 sin IVA, el plazo del contrato es de 45 días, inicia a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista.

title: SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS DE  COMPOSICION Y PUREZA

title: SIE-CNELEP-2024-77-462114

answer: ACLARACIÓN 1El personal técnico solicitado en el presente proceso de contratación, debe tener la certificación por competencia para riesgo eléctrico o certificado de riesgos laborales vigentes.

description: ACLARACION

answer: Estimado proveedor, será válido el certificado ISO/IEC 17025 otorgado por el SAE – Servicio de Acreditación Ecuatoriano, para los análisis fisicoquímicos y la cromatografía de gases disueltos en aceites aislantes; algunos análisis fisicoquímicos en aceites lubricantes y combustibles. Pero también sería válido el certificado ISO/IEC 17025 emitido por organismos internacionales, siempre y cuando el laboratorio extranjero tenga en un apartado de su página web, la constancia de que cuenta con dicha certificación.

description: Confirmar si será válido el certificado ISO 17025:2017 del laboratorio en donde se ejecutarán las pruebas, emitido por organismos internacionales.

answer: Estimado proveedor, la prueba de contenido de inhibidor deberá ser realizada bajo el método ASTM D-4768.

description: Confirmar el método requerido para la prueba de contenido de inhibidor.

answer: Estimado proveedor, la gravedad específica deberá ser realizada bajo el método ASTM D-1298 (PEE-SERT-03).

description: Confirmar si la gravedad específica puede ser realizada bajo el método ASTM D4052.

answer: Estimado proveedor, se aceptará dicho profesional siempre y cuando se demuestre con la documentación solicitada en los pliegos y términos de referencia (respaldado con el acta de entrega recepción definitiva de los proyecto donde participó), su capacidad técnica, experiencia y cuente con todas las licencias que requiere el cargo. Ya que la toma de muestra de aceite se la debe de realizar a los transformadores de potencia en funcionamiento, por ello es muy importante la experiencia y el manejo idóneo de las herramientas requeridas para esta actividad.

name: SERVICIOS TECNICOS Y LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA SERTINLAB S.A.

description: Para el requerimiento del personal mínimo se aceptaría a profesionales de tercer nivel como técnico superior mecánico que avalen la experiencia requerida en el proceso.

answer: Estimado proveedor, se aceptará dicho profesional siempre y cuando se demuestre con la documentación solicitada en los pliegos y términos de referencia (respaldado con el acta de entrega recepción definitiva de los proyecto donde participó), su capacidad técnica, experiencia y cuente con todas las licencias que requiere el cargo. Ya que la toma de muestra de aceite se la debe de realizar a los transformadores de potencia en funcionamiento, por ello es muy importante la experiencia y el manejo idóneo de las herramientas requeridas para esta actividad.

description: Para el técnico que recolectará las muestras en campo se aceptaría a un profesional con la formación de Ing. Químico que acredite su capacidad técnica, experiencia y cuente con todas las licencias que requiere el cargo.Considerando que la formación profesional no es inherente a la capacidad y experiencia del técnico, mientras sea demostrada dicha experiencia.

name: ESPECIALISTAS EN SUBESTACIONES EMS-TESTING CIA.LTDA.

description: EOR MNTTO Diagnostico y prueba de aceite de transformadores de potencia GD

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: EL ZURRIAGO EL COMERCIO 2-06 MONAY

streetAddress: N71H CATON CARDENAS OE5-251 COTOCOLLAO

streetAddress: PAYAMINO AV. 6 DE DICIEMBRE E7-47 JIPIJAPA

title: Subasta


description: MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO RESIDENCIAL

description: MEDIDORES DE PARAMETROS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

description: Por cumplir con todo lo solicitado en los pliegos

title: MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, LIQUIDOS O ELECTRICIDAD

title: SIE-CNELEP-2024-78-462114

answer: Respuesta / Aclaración:Los certificados de cumplimientos de normas serán los solicitados en las características técnicas para el presente proceso de contratación.

description: Estimada Comisión Técnica. Se solicita que los certificados de cumplimiento de normas sean emitidos bajo el estándar ANSI o sus equivalentes. Esta solicitud se fundamenta en la experiencia previa, donde se han aceptado normativas de fabricación y ensayo respaldadas por reconocidas entidades internacionales que cumplen con los rigurosos estándares equivalentes de ANSI.

answer: Respuesta / Aclaración:Para validar el cumplimiento de Normas y/o reporte de ensayos en las ofertas presentadas por los oferentes se observará lo indicado en la Nota 3 de las Características Técnicas y nota 1 de los términos de referencia, es decir, estos deben ser emitidos por laboratorios y organismos de certificación acreditados y la cual será avalada por el SAE y estos deberán estar vigentes a la presentación de las ofertas.

description: Estimada Comisión Técnica. Se solicita que los certificados del SAE sean presentados únicamente por el oferente adjudicado.

answer: Respuesta / Aclaración:Se deberá presentar por todos los oferentes las muestran conforme a lo solicitado en los términos de referencia y características técnicas.

description: Estimada Comisión Técnica. Se solicita que las muestras sean presentadas únicamente por el oferente adjudicado debido a que preparar la muestras que cumplan con todas las especificaciones técnicas solicitadas toma un tiempo mínimo de 45 días, por lo que el tiempo de entrega de la oferta es muy corto para tener la muestra solicitada.

description: GLR ADQUISICIÓN DE MEDIDORES ELECTRÓNICOS SL FORMA 12S CLASE 200 CONVENCIONALES GC

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

title: Subasta