title: SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.

title: LICS-MIMG-2024-006-44856

answer: REVISAR OFICIO DE RESPUESTA DE CONVALIDACION ADJUNTA SE PRESEENTA LA DOCUMENTACION DONDE CONSTA LA CERTIFICACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DEL INGENIERO MARIO REINOSO

description: 5.1.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, en su numeral 4.1.3 del ?Personal técnico mínimo?, el oferente presenta CERTIFICADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: ENERGÍA ELÉCTRICA, No. MDT-255-CCL-315952, válido hasta el 15/02/2026, correspondiente al ING. MARIO ALBERTO REINOSO LÓPEZ sin embargo, de la revisión efectuada no se encontró registro del mencionado certificado en la página del Ministerio del trabajo, en tal virtud, deberá aclarar y presentar Certificación de Competencias en Prevención de Riesgos Laborales. En virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 116 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, no se aceptará como convalidación de errores, la presentación de documentación que haya sido obtenida en fecha posterior a la presentación de ofertas. Remitirse al ACTA No. 004-LICS-MIMG-2024-006.

answer: Estimados Sres. Comisión Técnica, por medio de la presente procedo a realizar la convalidacion de errores solicitada, para lo cual adjunto los archivos correspondientes a oficio y anexos correspondientes para cada punto, que se detallan en el oficio de convalidacion. En espera de poder continuar con las demás etapas del proceso.

description: 7.1.Respecto al numeral 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA, el oferente no presenta Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades correspondiente al último período del ejercicio fiscal del ING. CUEVA URGILEZ ALVARO ENRIQUE, en tal virtud, deberá presentar la mencionada declaración. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: Estimados Sres. Comisión Técnica, por medio de la presente procedo a realizar la convalidacion de errores solicitada, para lo cual adjunto los archivos correspondientes a oficio y anexos correspondientes para cada punto, que se detallan en el oficio de convalidacion. En espera de poder continuar con las demás etapas del proceso.

description: 7.2.Respecto al personal técnico, el oferente presenta documento ?78-163-CARTA COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO-signed?, en el cual consta la hoja de vida del ING. RONALD ALEXANDER CAICHE MUÑÓZ, sin embargo, en la hoja de vida, no consta declarada las siguientes experiencias:?MLG-AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN VARIOS SECTORES DE LOS CANTONES YAGUACHI, NARANJITO Y EL TRIUNFO?MLG CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICASDE DISTRIBUCIÓN PARA VARIOS SECTORES PERTENECIENTES A LOS CANTONES GRAL. ANTONIO ELIZALDE, CUMANDÁ, EL TRIUNFO, MARCELINO MARIDUEÑA Y NARANJITO MEDIANTE PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL?MLG - SAPG ITB INSTALACIÓN DE ALUMBRADOPÚBLICO EN VARIOS SECTORES URBANOS MARGINALES EN EL ÁREA DE SERVICIO DE LA UN MILAGRO GD?MLG - SAPG EXP DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VÍAS DE ALTO TRÁFICO VEHICULAR ZONA 2- GD... Remitirse al ACTA No. 004-LICS-MIMG-2024-006.

answer: Estimados Sres. Comisión Técnica, por medio de la presente procedo a realizar la convalidacion de errores solicitada, para lo cual adjunto los archivos correspondientes a oficio y anexos correspondientes para cada punto, que se detallan en el oficio de convalidacion. En espera de poder continuar con las demás etapas del proceso.

description: 7.4.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, el oferente presenta TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS a través de documento ?78-163-TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS POR CADA RUBRO-signed?, sin embargo, la mencionada tabla no se encuentra completa, en tal virtud, deberá completar la información presentando TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS con todos los ítems ofertados. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: Estimados Sres. Comisión Técnica, por medio de la presente procedo a realizar la convalidacion de errores solicitada, para lo cual adjunto los archivos correspondientes a oficio y anexos correspondientes para cada punto, que se detallan en el oficio de convalidacion. En espera de poder continuar con las demás etapas del proceso.

description: 7.5.Respecto a la DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA, el oferente declara ser DISTRIBUIDOR, COMERCIANTE, IMPORTADOR, REPRESENTANTE DIRECTO o INTERMEDIARIO de los bienes o servicios que conforman su oferta, en los que declara valor $ 0,00 en las preguntas Cuánto va a importar o importó, directamente, para cumplir con esta oferta? y Cuánto va a comprar o compró en el Ecuador, pero que es importado, para cumplir con esta oferta?, sin embargo se solicita aclarar los valores declarados en $0,00.

description: 1.4.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, no presenta Pruebas fotométricas, en tal virtud, deberá aclarar y presentar las Pruebas fotométricas mencionadas, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.7.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Reporte de pruebas del dispositivo de control Driver según IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, y del Control de módulo LED según IEC 62384, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el reporte mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.20.Respecto a la LUMINARIA LED ORNAMENTAL, el oferente no Presenta Reporte de prueba y certificado de conformidad de producto según IEC-60598-1, ó IEC 60598-2-3, ó IEC 60598-2-1, Reporte y Certificado de conformidad de producto de contenido de armónicos según IEC 61000-3-2. IEC 61000-3-3, Reporte y Certificado de conformidad de producto según EN 55015 y Reporte y Certificado de conformidad del producto según norma IEC 61547, en tal virtud, deberá aclarar y presentar los reportes de prueba y los certificados mencionados, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.21.Respecto al REFLECTOR LED 100 - 150W Características generales, Dispositivo de control electrónico Driver, el oferente no Presenta ficha técnica o catálogo de la luminaria con las especificaciones técnicas solicitadas, en tal virtud, deberá aclarar y presentar ficha técnica o catálogo de la luminaria con las especificaciones técnicas ofertadas, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.22.Respecto al REFLECTOR LED 100 - 150W, el oferente no Presenta Reporte de prueba y certificado de conformidad de producto según IEC 60598-2-3 ó IEC60598-2-5 ó IEC 60598-1, Reporte y Certificado de conformidad de producto de contenido de armónicos según IEC 61000-3-2. IEC 61000-3-3, Reporte y Certificado de conformidad de producto según EN 55015 y Reporte y Certificado de conformidad del producto según norma IEC 61547, en tal virtud, deberá aclarar y presentar los reportes de prueba y certificados mencionados, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.25.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, el oferente no presenta muestras de todas las luminarias ofertadas, en tal virtud, deberá presentar las muestras en la Dirección de Compras Públicas, ubicada en el 1er piso del Palacio Municipal Plaza de la Administración 605 y República de Guayaquil, hasta la fecha límite respuesta Convalidación.

description: 1.26.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, el oferente no presenta Certificado de distribuidor autorizado de la marca ofertada, en tal virtud, el oferente deberá presentar certificado de distribuidor en nuestro país del fabricante de luminarias led para las luminarias de alumbrado público, ornamental y reflectores. Las certificaciones requeridas deben especificar el modelo de la luminaria a ofertar. La presentación de esta certificación podrá ser de las siguientes maneras: 1. Un certificado del fabricante al distribuidor autorizado de la marca en el país, más un certificado del distribuidor autorizado de la marca en el país al oferente, o, 2. Un certificado del fabricante al oferente. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: Se adjuntan elFormulario 1.10 Y 1.11 referente a la Declaración del Valor Agregado Ecuatoriano y el cálculo de su porcentaje.(Ver archivo FORMULARIOS CONVALIDACION ERRORES- CONSORCIO OS)

description: 8.1.Respecto al formulario único de la oferta contenida en el documento ?18-32-OFERTA CONSORCIO OS-1-signed-signed?, el oferente no presenta lleno el numeral 1.10 DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA y numeral 1.11 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO, en tal virtud, deberá completar la información presentando la DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA y el CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO del formulario de la oferta, debidamente llenados y suscritos electrónicamente.

answer: OK ..

description: 2.2.Respecto al numeral 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA, el oferente presenta las declaraciones de Impuesto a la Renta de los consorciados: ROBLES ACOSTA LUIS ABRAHAN, FERNANDEZ CUESTA FRANK RAUL, CONCHA ILLESCAS JAVIER IVAN, sin embargo, las mencionadas declaraciones no constan con la firma electrónica del oferente, en tal virtud, deberá presentar los documentos mencionados con la respectiva firma electrónica del oferente.

answer: SE ENCUENTRA TODO EN LOS ANEXOS .

description: 2.3.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, el oferente presenta ?documento 18-24-pli_licbieser_FINAL_2024_signed?, mismo que contiene el formulario de la oferta, en el que se referencia en el Índice de anexos, los documentos que contiene la oferta, sin embargo, no adjunta:?Formularios actualizados de la oferta?Carta de compromiso del personal técnico y hoja de vida del personal técnico?Certificado de distribuidor autorizada de la marca ofertada luminarias de alumbrado público, ornamental y reflectores?Formulario de Garantía otorgada por el fabricante de los bienes ofertados?Tabla de cantidades y precios?Análisis de Precios UnitariosEn tal virtud, deberá completar la información con la presentación de los mencionados documentos conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. Remitirse al ACTA No. 004-LICS-MIMG-2024-006.

answer: LOS ADJUNTAMOS

description: 2.5.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, en su numeral 4.1.2 de los ?Equipo mínimo?, el oferente en el formulario de la oferta numeral 1.9 del Equipo mínimo requerido declara ?ADJUNTAMOS MATRICULAS 2024 Y COMPROMISO DE ALQUILER?, sin embargo, no adjunta los mencionados documentos, en tal virtud, deberá completar la información con la presentación de los mencionados documentos conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: ADJUNTO ARCHIVOS

description: 2.6.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, en su numeral 4.1.3 Personal técnico mínimo y 4.1.4 de la ?Experiencia mínima del personal técnico?, el oferente en el formulario de la oferta numeral 1.8 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO, declara ?INGENIERO ELÉCTRICO RESPONSABLE TÉCNICO.- ADJUNTO CV Y HOJA DE VIDA?, sin embargo, no adjunta los mencionados documentos, en tal virtud, deberá completar la información con la presentación de los documentos correspondiente al personal técnico y la documentación que acredite su experiencia, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: RESPUESTA DE CONVELIDACION ADJUNTO ARCHIVO

description: 4.9.Respecto a la LUMINARIA LED ORNAMENTAL, no presenta Reporte de prueba y certificado de conformidad de producto según IEC-60598-1, ó IEC 60598-2-3, ó IEC 60598-2-1, Reporte y Certificado de conformidad de producto de contenido de armónicos según IEC 61000-3-2. IEC 61000-3-3, Reporte y Certificado de conformidad de producto según EN 55015, Reporte y Certificado de conformidad del producto según norma IEC 61547, en tal virtud, deberá aclarar y presentar los reportes y certificados mencionados, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: RESPUESTA DE CONVELIDACION ADJUNTO ARCHIVO

description: 4.10.Respecto al REFLECTOR LED 100 - 150W, no presenta ficha técnica o catálogo del Dispositivo de control electrónico Driver, en tal virtud, deberá aclarar y presentar ficha técnica o catálogo con las especificaciones técnicas ofertadas del driver, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: adjunto archivo con firma electronica

description: 4.11.Respecto al REFLECTOR LED 100 - 150W, no presenta Reporte de prueba y certificado de conformidad de producto según IEC 60598-2-3 ó IEC60598-2-5 ó IEC 60598-1, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el reporte y certificado mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: adjunto archivo con firma electronica

description: 4.12.Respecto al REFLECTOR LED 200 - 220W, no presenta ficha técnica o catálogo del Dispositivo de control electrónico Driver, en tal virtud, deberá aclarar y presentar ficha técnica o catálogo con las especificaciones técnicas ofertadas del driver, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: Se Adjunta, documento con firma válida del Oferente. Es importante recalcar que en las especificaciones técnicas del proceso no se requirió certificaciones para los ítems 7 y 8 - Kit de luminarias y este documento se lo envió como anexo a la ficha técnica de los condensadores. El documento que enviamos en nuestra oferta original 18-25-ITEM 7-8 Certificado-y-Anexo-16E5-0019-05-1-signed, puede ser consultado mediante el link especificado en el oficio adjunto, del fabricante de condensadores.

name: SERVICIOS VARIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SERVACONSA

description: 3.2.El oferente presenta documento ?18-25-ITEM 7-8 Certificado-y-Anexo-16E5-0019-05-1-signed?, el cual, al validar la firma electrónica, el mismo se encuentra invalida, en tal virtud, deberá presentar el mencionado documento con la firma electrónica valida.

answer: Se presenta Formulario de Análisis de Precios Unitarios, respecto del rubro 10 corregido y firmado electrónicamente

description: 3.1.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, el oferente presenta Formulario de Análisis de Precios Unitarios de los ítems ofertados, sin embargo, respecto del rubro 10, la descripción del rubro 10 se encuentra incorrecta, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el Formulario de Análisis de Precios Unitarios del rubro 10 con la descripción correcta. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: ESTIMADA COMISION, SE ADJUNTA FICHA TECNICA CON FIRMA ELECTRONICA DEL OFERENTE.

description: 6.6.El oferente presenta documento ?18-29-RUBRO 31 Y 32 ficha tecnica breaker-signed?, el cual, al validar la firma electrónica, el mismo se encuentra invalida, en tal virtud, deberá presentar el mencionado documento con firma electrónica valida.

answer: Estimada Comisión, se adjunta archivo del RUBRO 12 - Documentacion Tecnica-1-200 debidamente suscrito por el oferente.

description: 6.5.El oferente presenta documento ?18-29-RUBRO 12 - Documentacion Tecnica-1-200?, el cual, al validar la firma electrónica, el mismo se encuentra sin firma electrónica, en tal virtud, deberá presentar el mencionado documento con firma electrónica.

answer: Estimada comisión, se adjunta Hoja de vida debidamente firmada por el oferente y el personal tecnico

description: 6.4.Respecto al personal técnico, el oferente presenta documento ?18-29-9-2-ANEXO 1 CARTA DE COMPROMISO CLAUDIO QUEVEDO-signed?, en el cual consta la hoja de vida del Ing. CLAUDIO ENRIQUE QUEVEDO CASTILLO, adicional, presenta los respaldos de las experiencias declaradas en la hoja de vida, sin embargo, en la hoja de vida, no consta declarada la experiencia cuyo objeto es SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL CAMBIO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LOS CANTONES LAGO AGRIO, CASCALES, SUCUMBIOS Y GONZALO PIZARRO CON SUS RESPECTIVAS PARROQUIAS URBANAS Y RURALES, por un monto de USD 686.687,96, en tal virtud, deberá presentar hoja de vida del personal técnico mencionado agregando la mencionada experiencia. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: Estimada Comisión, se adjunta Carta de compromiso debidamente firmada por el oferente.

description: 6.3.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, en su numeral 4.1.2 de los ?Equipo mínimo?, el oferente presenta documento ?18-29-COMPROMISO ALQUILER CAMIONETA 2-signed? en donde constan los siguientes documentos: Carta de compromiso de alquiler, Copia de matrícula año 2023 de CAMIONETA PLACA: GTD9685, Copia de cédula y licencia y Revisión técnica vehicular No. 0016361, emitido por el GAD VINCES, fecha de emisión: 02-05-2024, sin embargo el mencionado documento no cuenta con la firma electrónica del oferente, en tal virtud, deberá presentar el documento en mención debidamente suscrito.

answer: Estimada Comisión, se adjunta formulario 101 del Sr. Kelvin Pantaleon Riofrio debidamente suscrito. En el caso de la Sra. Mirna Elayna Aguayo no aplica Declaracion 2023  ya que reinicio sus actividades en septiembre de 2024.

description: 6.2.Respecto al numeral 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA, el oferente presenta las declaraciones de Impuesto a la Renta de los consorciados: PANTALEON RIOFRIO KELVIN ARNALDO, AGUAYO TRIVIÑO MIRNA ELAYNE, sin embargo, las mencionadas declaraciones no constan con la firma electrónica del oferente, en tal virtud, deberá presentar los documentos mencionados con la respectiva firma electrónica del oferente.

answer: Estimada Comisión, se adjunta formulario 101 del Sr. Freddy Alarcon Pacheco debidamente suscrito.

description: 6.1.Respecto al numeral 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA, el oferente presenta como anexo el documento ?18-29-UNIFICADO FREDDY ALARCON-signed? en el que consta Formulario 107 Comprobante de retenciones en la fuente del impuesto a la Renta por ingresos del trabajo en relación de dependencia 2023 correspondiente al consorciado ALARCON PACHECO FREDDY ANGEL, en tal virtud, deberá aclarar y presentar la Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades correspondiente al último período del ejercicio fiscal del consorciado ALARCON PACHECO FREDDY ANGEL.

answer: adjunto archivo con firma electronica

description: 4.13.Respecto al REFLECTOR LED 200 - 220W, no presenta Reporte de prueba y certificado de conformidad de producto según IEC 60598-2-3 ó IEC60598-2-5 ó IEC 60598-1, Reporte y Certificado de conformidad de producto de contenido de armónicos según IEC 61000-3-2. IEC 61000-3-3, Reporte y Certificado de conformidad de producto según EN 55015, Reporte y Certificado de conformidad del producto según norma IEC 61547, en tal virtud, deberá aclarar y presentar los reportes y certificados mencionados, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: RESPUESTA DE CONVELIDACION ADJUNTO ARCHIVO

description: 4.8.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, no presenta Certificado de conformidad de producto según IEC 60598-2-3 en conjunto con IEC 60598-1, Certificado de conformidad de producto según norma ANSI C136.10, Certificado de conformidad de producto según norma ANSI C136.41, Certificado de conformidad de producto de contenido de armónicos según IEC 61000- 3-2. IEC 61000-3-3, Certificado de conformidad de producto según EN 55015, Certificado de conformidad del producto según norma IEC 61547, en tal virtud, deberá aclarar y presentar los certificados mencionados, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: RESPUESTA DE CONVELIDACION ADJUNTO ARCHIVO

description: 4.7.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, no presenta Reporte de prueba según IEC 60598-2-3 en conjunto con IEC 60598-1, Reporte de prueba según norma ANSI C136.10, Reporte de prueba según norma ANSI C136.41, Reporte de pruebas del dispositivo de control Driver según IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, y del Control de módulo LED según IEC 62384, Reporte de prueba según norma IEC 62031, Reporte de prueba según IEC 60529, Reporte de pruebas de producto de contenido de armónicos según IEC 61000- 3-2. IEC 61000-3-3, Reporte de pruebas según EN 55015, Reporte de pruebas según norma IEC 61547, Ensayo de vibración según IEC 60068-2-6: 2007 o ANSI C 136-31 Standard 3g, en tal virtud, deberá aclarar y presentar los reportes mencionados, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: RESPUESTA DE CONVELIDACION ADJUNTO ARCHIVO

description: 4.6.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, no presenta Pruebas fotométricas, en tal virtud, deberá aclarar y presentar las Pruebas fotométricas, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: RESPUESTA DE CONVELIDACION ADJUNTO ARCHIVO

description: 4.5.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W Características generales, Dispositivo de control electrónico Driver, Dispositivo de Protección contra Sobretensiones SPD, el oferente no Presenta ficha técnica o catálogo de la luminaria con las especificaciones técnicas solicitadas, en tal virtud, deberá aclarar y presentar ficha técnica o catálogo de la luminaria con las especificaciones técnicas ofertadas, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: RESPUESTA DE CONVELIDACION ADJUNTO ARCHIVO

description: 4.4.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, el oferente presenta Certificado de distribuidor autorizado de ZGSM fabricante hacia el Ing. Dante Arturo Ruiz Pileggi, en tal virtud el oferente deberá completar la información presentando certificado del distribuidor autorizado de la marca en el país Ing. Dante Arturo Ruiz Pileggi al oferente. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: RESPUESTA DE CONVELIDACION ADJUNTO ARCHIVO

description: 4.3.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, el oferente deberá completar la información presentando los formularios actualizados respecto a los numerales 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO y 1.3 DECLARACIONES DE PERSONAS JURÍDICAS Y PERSONAS NATURALES, OFERENTES, debidamente llenados y suscritos electrónicamente.

answer: RESPUESTA DE CONVELIDACION ADJUNTO ARCHIVO

description: 4.2.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, en su numeral 4.1.2 de los ?Equipo mínimo?, el oferente presenta MATRICULA DE CAMIONETA PLACAS GRZ7091 perteneciente a RODACE S.A., en tal virtud el oferente deberá completar la información presentando CERTIFICADO DE REVISION VEHICULAR actualizada al 2024. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: Por un error en la transcripción, no considerar la convaldación solicitada.

answer: RESPUESTA DE CONVELIDACION ADJUNTO ARCHIVO

description: 4.1. Respecto al numeral 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA, el oferente presenta como anexo el documento ?78-158-Declaracion_872661192959?, correspondiente a la Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades correspondiente al último período del ejercicio fiscal, sin embargo, el documento no consta con la firma electrónica del oferente, en tal virtud, deberá presentar el documento mencionado con la respectiva firma electrónica del oferente.

answer: ADJUNTO ARCHIVOS

description: 2.9.El oferente no presenta en su oferta catálogos, reportes de prueba, certificados de conformidad, de todas las luminarias solicitadas, en tal virtud, deberá presentar los documentos mencionados, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: ADJUNTO ARCHIVOS

description: 2.8.Respecto al formulario único de la oferta contenida, el oferente no presenta lleno el numeral 1.10 DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA y numeral 1.11 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO, en tal virtud, deberá completar la información presentando la DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA y el CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO del formulario de la oferta, debidamente llenados y suscritos electrónicamente.

answer: ADJUNTO ARCHIVOS

description: 2.7.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, en su numeral 4.1.5 de la ?Experiencia general y específica mínima?, el oferente presenta ?documento 18-24-pli_licbieser_FINAL_2024_signed?, mismo que contiene el formulario de la oferta, en el que se referencia en el Índice de anexos, los documentos que contiene la oferta, sin embargo, no adjunta los documentos que sustentan las experiencias declaradas en el numeral 1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, del formulario de la oferta, en tal virtud, deberá completar la información con la presentación los documentos que sustentan las experiencias declaradas en el numeral 1.7 EXPERIENCIA DEL OFERENTE, del formulario de la oferta, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: PUSIMOS LA MUESTRA FISICA .

description: 2.4.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, el oferente no presenta muestras de todas las luminarias ofertadas, en tal virtud, deberá presentar las muestras en la Dirección de Compras Públicas, ubicada en el 1er piso del Palacio Municipal Plaza de la Administración 605 y República de Guayaquil, hasta la fecha límite respuesta Convalidación.

answer: SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE FIRMADOS .

description: 2.1.Respecto al numeral 1.4 SITUACIÓN FINANCIERA, el oferente no presenta Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades correspondiente al último período del ejercicio fiscal del consorciado FERNANDEZ PALACIOS FRANK AUGUSTO, en tal virtud, deberá presentar la mencionada declaración. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: Se adjunta Matricula y Certificado exento de revisión técnica de vehículo de placas GTN-2314.(Ver archivo adjunto)

description: 8.4.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, en su numeral 4.1.2 de los ?Equipo mínimo?, el oferente presenta copia de MATRICULA DE VEHICULO PLACAS GTN2314 cuyo propietario es UPLASONE S.A., sin embargo, no presenta certificado de revisión vehicular del vehículo mencionado, en tal virtud el oferente deberá completar la información presentando CERTIFICADO DE REVISION VEHICULAR actualizada al 2024. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: Se adjunta Matricula y Certificado exento de revisión técnica de vehículo de placas GTQ-4313.(Ver archivo adjunto)

description: 8.3.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, en su numeral 4.1.2 de los ?Equipo mínimo?, el oferente presenta copia de MATRICULA DE VEHICULO PLACAS GTQ4313 cuyo propietario es el sr. FRANK SALTOS ALMEIDA, sin embargo, no presenta certificado de revisión vehicular del vehículo mencionado, en tal virtud el oferente deberá completar la información presentando CERTIFICADO DE REVISION VEHICULAR actualizada al 2024. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

answer: Se adjuntan formularios 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO y 1.3 DECLARACIONES DE PERSONAS JURÍDICAS Y PERSONAS NATURALES, OFERENTES, debidamente llenados y suscritos electrónicamente. (Ver archivo FORMULARIOS CONVALIDACION ERRORES- CONSORCIO OS)

description: 8.2.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, el oferente deberá completar la información presentando los formularios actualizados respecto a los numerales 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO y 1.3 DECLARACIONES DE PERSONAS JURÍDICAS Y PERSONAS NATURALES, OFERENTES, debidamente llenados y suscritos electrónicamente.

description: 1.27.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, el oferente no presenta garantía técnica de las luminarias LED Luminaria Ornamental Led: 3 años, Alumbrado Público Led: 5 años y Reflectores Led: 2 años, en tal virtud, el oferente deberá presentar garantía técnica de las luminarias LED ofertadas. La presentación de esta garantía podrá ser de las siguientes maneras: 1. Una garantía del fabricante al distribuidor autorizado de la marca en el país, más una garantía del distribuidor autorizado de la marca en el país al oferente, o 2. Una garantía del fabricante al oferente. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.24.Respecto al Reflector LED 200 - 220W, el oferente no Presenta Reporte de prueba y certificado de conformidad de producto según IEC 60598-2-3 ó IEC60598-2-5 ó IEC 60598-1, Reporte y Certificado de conformidad de producto de contenido de armónicos según IEC 61000-3-2. IEC 61000-3-3, Reporte y Certificado de conformidad de producto según EN 55015 y Reporte y Certificado de conformidad del producto según norma IEC 61547, en tal virtud, deberá aclarar y presentar los reportes de prueba y certificados mencionados, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.23.Respecto al Reflector LED 200 - 220W Características generales, Dispositivo de control electrónico Driver, el oferente no Presenta ficha técnica o catálogo de la luminaria con las especificaciones técnicas solicitadas, en tal virtud, deberá aclarar y presentar ficha técnica o catálogo de la luminaria con las especificaciones técnicas ofertadas, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.19.Respecto a la LUMINARIA LED ORNAMENTAL, el oferente no Presenta ficha técnica o catálogo de la luminaria con las especificaciones técnicas solicitadas, en tal virtud, deberá aclarar y presentar ficha técnica o catálogo de la luminaria con las especificaciones técnicas ofertadas, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.18.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Certificado ISO del fabricante 14001, en virtud, deberá aclarar y presentar el certificado ISO mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.17.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Certificados de conformidad del Driver según IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, y/o según IEC 62384, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el certificado mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.16.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Certificado de conformidad de producto según norma ANSI C136.41, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el certificado mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.15.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Certificado de conformidad de producto según norma ANSI C136.10, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el certificado mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.14.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Certificado de conformidad de producto según IEC 60598-2-3 en conjunto con IEC 60598-1, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el certificado mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.13.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Ensayo de vibración según IEC 60068-2-6: 2007 o ANSI C 136-31 Standard 3g, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el reporte mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.12.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Reporte de pruebas según norma IEC 61547, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el reporte mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.11.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Reporte de pruebas según EN 55015, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el reporte mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.10.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Reporte de pruebas de producto de contenido de armónicos según IEC 61000- 3-2. IEC 61000-3-3, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el reporte mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.9.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Reporte de prueba según IEC 60529, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el reporte mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.8.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Reporte de prueba según norma IEC 62031, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el reporte mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.6.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Reporte de prueba según norma ANSI C136.41, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el reporte mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.5.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W, el oferente no presenta Reporte de prueba según norma ANSI C136.10, en tal virtud, deberá aclarar y presentar el reporte mencionado, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.3.Respecto a la LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE DISEÑO VIAL DE 101 a 150W Características generales, Dispositivo de control electrónico Driver, Dispositivo de Protección contra Sobretensiones SPD, el oferente no Presenta ficha técnica o catálogo de la luminaria con las especificaciones técnicas solicitadas, en tal virtud, deberá aclarar y presentar ficha técnica o catálogo de la luminaria con las especificaciones técnicas ofertadas, conforme a lo requerido en las Condiciones Particulares del Pliego. La documentación deberá constar con firma electrónica del oferente.

description: 1.2.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, en su numeral 4.1.5, de la ?Experiencia general y específica mínima?, el oferente presenta Acta de entrega recepción definitiva del CONTRATO NRO. CAF-RSND-CNELGY-LPN-08-019, para PROYECTO INTEGRAL DE EXTENSIÓN DE REDES, ILUMINACION, ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LA COOPERATIVA GUEVERA MORENO SECTOR PASCUALES.

description: 1.1.Respecto a la experiencia del personal técnico, presenta:oCERTIFICADO LABORAL EMITIDO POR CONSORCIO ILUMINA DONDE CERTIFICA QUE EL ING JARAMILLO ORTIZ CUMPLIO EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA desde el 01/09/2016 hasta el 01/09/2017 DENTRO DEL CONTRATO DE ALUMBRADO DE LA CICLOVIA Y VIA DE SERVICIO A LA COSTA DESDE KM9 – KM16 SENTIDO OESTE A ESTA VIA A LA COSTA.oCERTIFICADO LABORAL EMITIDO POR TENAZCOMPANY S.A DONDE CERTIFICA QUE EL ING JARAMILLO ORTIZ CUMPLIO EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE OBRA desde el 01/07/2019 al 24/03/2020 DENTRO DEL CONTRATO Nro. CAF-RSND-CNELGYE-LPN-OB-021 para la ?REPOTENCIACIÓN DE REDES, ACOMETIDAS YMEDIDORES EN A COOP 4 DE MARZO SECTOR TRINITARIA?.oCERTIFICADO LABORAL EMITIDO POR TENAZCOMPANY S.A DONDE CERTIFICA QUE EL ING JARAMILLO ORTIZ CUMPLIO EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA desde el 27/03/2021 al 01/07/2022 DENTRO DEL CONTRATO Nro.CNEL-GYE-AJ-01-026-2021 .... Remitirse al ACTA No. 004-LICS-MIMG-2024-006.

answer: Estimados Sres. Comisión Técnica, por medio de la presente procedo a realizar la convalidacion de errores solicitada, para lo cual adjunto los archivos correspondientes a oficio y anexos correspondientes para cada punto, que se detallan en el oficio de convalidacion. En espera de poder continuar con las demás etapas del proceso.

description: 7.6.El oferente presenta documento ?78-163-CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SECCIONADORES IUSA 2024-signed?, el cual, al validar la firma electrónica, el mismo se encuentra invalida, en tal virtud, deberá presentar el mencionado documento con la firma electrónica valida. Remitirse al ACTA No. 004-LICS-MIMG-2024-006.

answer: Estimados Sres. Comisión Técnica, por medio de la presente procedo a realizar la convalidacion de errores solicitada, para lo cual adjunto los archivos correspondientes a oficio y anexos correspondientes para cada punto, que se detallan en el oficio de convalidacion. En espera de poder continuar con las demás etapas del proceso.

description: 7.3.Respecto de lo solicitado en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, en su numeral 4.1.5 de la ?Experiencia Especifica del Oferente?, el oferente presenta para acreditar la experiencia especifica mínima ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN del proyecto ELECTRIFICACIÓN URB. HORIZONTE DORADO ETAPA 1A, en tal virtud, deberá completar la información presentando lo requerido en las condiciones particulares del pliego: ?Para acreditar la experiencia general y específica del oferente, se deberá presentar: en el caso de instituciones del sector público: copia de contratos ejecutados o certificados de cumplimiento, más acta de entrega recepción ejecutadas. Cuando se trate de Instituciones del sector privado: se deberá presentar contrato o certificados de cumplimiento más acta de entrega recepción ejecutados, más facturas con sus comprobantes de retención de ser el caso.?

answer: Aclarar y modificar el documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como el numeral 2.3 de la Sección II de las condiciones particulares de los pliegos ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:-Para el ítem 11. SUMINISTRO DE LUMINARIA ORNAMENTAL LED DE 90 a 100W, 110-220V, >11700 LUMENES, 4000K, IP-65, se acepta drivers con sistemas de 0 – 10V ó de 1 -10V.

description: ACLARACION

answer: Aclarar y modificar el documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como el numeral 2.3 de la Sección II de las condiciones particulares de los pliegos ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Ítem 12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 101 a 150W, 100-277V, ?130 LUM/W, BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES, 4000K, IP-66 CON FOTOCONTROL DE 3 PINES, numeral 5.17, se deberá presentar únicamente REPORTE DE PRUEBAS para la norma IEC 60529, en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM.

description: ACLARACION

answer: Aclarar y modificar e incluir en el PROYECTO DEL CONTRATO, en la CLÁUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO, el siguiente documento habilitante:- Certificado aval del SAE.

description: ACLARACION

answer: Aclarar y modificar el documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como el numeral 2.3 de la Sección II de las condiciones particulares de los pliegos ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Ítem 12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 101 a 150W, 100-277V, ?130 LUM/W, BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES, 4000K, IP-66 CON FOTOCONTROL DE 3 PINES, numeral 5.6 y 5.16, se deberá presentar únicamente REPORTE DE PRUEBAS para la norma IEC 62031, en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM.

description: ACLARACION

answer: Aclarar y modificar el documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como el numeral 2.3 de la Sección II de las condiciones particulares de los pliegos ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Ítem 12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 101 a 150W, 100-277V, ?130 LUM/W, BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES, 4000K, IP-66 CON FOTOCONTROL DE 3 PINES, numeral 5.5 y 5.15, se deberá presentar únicamente REPORTE DE PRUEBAS para la norma IEC 62471, en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM.

description: ACLARACION

answer: Aclarar y modificar el documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, así como el numeral 2.3 de la Sección II de las condiciones particulares de los pliegos ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, lo siguiente:Para las luminarias viales, ornamentales y reflectores, siendo estos los ítems: 11. SUMINISTRO DE LUMINARIA ORNAMENTAL LED DE 90 a 100W, 110-220V, >11700 LUMENES, 4000K, IP-65, 12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 101 a 150W, 100-277V, ?130 LUM/W, BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES, 4000K, IP-66 CON FOTOCONTROL DE 3 PINES, 13. SUMINISTRO DE REFLECTORES PARA EXTERIOR SIMETRICO DE 100 - 150W LED, ?13000 LUMENES, 110 - 220V, IP-65, y 14. SUMINISTRO DE REFLECTORES PARA EXTERIOR SIMETRICO DE 200 - 220W LED, >26000 LUMENES, 100 - 277V, IP-65, únicamente el oferente adjudicado deberá presentar los avales SAE de los reportes de pruebas y certificados presentados.

description: ACLARACION

answer: Aclarar y modificar el documento ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, lo siguiente, así como el numeral 2.3 de la Sección II de las condiciones particulares de los pliegos ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:-Se presentará hasta la hora y fecha indicada en el cronograma del proceso para la entrega de ofertas, las fichas técnicas o catálogos para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para todos los ítems descritos en el archivo de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, a excepción de los siguientes ítems: 15 MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA HASTA 9 METROS (MANO DE OBRA), 16 RETIRO DE LUMINARIA HASTA 9 METROS. INCLUYE TRANSPORTE A BODEGA MUNICIPAL, 49 RETIRO DE CONDUCTORES EXISTENTES.

description: ACLARACION

answer: Se aclara y modifica en la SECCIÓN IV, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, en III. Otro(s) parámetro(s) resuelto por la entidad contratante, en el numeral 8, se modifica por lo siguiente: El oferente deberá presentar las muestras de todas las luminarias ofertadas hasta la hora y fecha indicada en el cronograma del presente proceso, en la Dirección General de Compras Públicas. Remitirse al numeral 11 en sección ?NOTAS? de la SECCIÓN II ?OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA?, siendo la presentación de una luminaria por familia de lo que se detalla a continuación:-1 muestra de Luminaria led de alumbrado público vial de cualquiera de las potencias solicitadas.-1 muestra de la luminaria led ornamental.-1 muestra del reflector de cualquiera de las potencias solicitadas.

description: ACLARACION

answer: Se deberá presentar los documentos requeridos para los ítems 13 y 14 hasta la fecha límite para recepción de las ofertas técnicas, así como también para los ítems 11 y 12.

description: Estimados, confirmar que la documentación requerida para los ítems 13 y 14 se deberá presentar en la etapa contractual del proceso.

answer: Los reflectores deberán ser simétricos.

description: Buenas tardes, confirmar si los reflectores requeridos en los ítems 13 y 14 pueden ser asimétricos de tal forma que se pueda tener una mejor distribución sin deslumbrar.

answer: Se deberá presentar una luminaria por familia, hasta la hora y fecha indicada en el cronograma del proceso para la entrega de ofertas, de lo que se detalla a continuación:? 1 muestra de Luminaria led de alumbrado público vial? 1 muestra de la luminaria led ornamental.? 1 muestra del reflector de cualquiera de las potencias solicitadas. Remitirse a la aclaración No.1.

description: Estimados por favor confirmar que las muestras serán requeridas solo para el oferente adjudicado

answer: No se acepta. El color de temperatura será de 5000 – 6000 K.

description: Buenas tardes, si los reflectores requeridos en los ítems 13 y 14 pueden ser con temperatura de color 4000K para tener uniformidad con las luminarias de alumbrado público y luminarias ornamentales.

answer: Las luminarias de alumbrado público deberán ser clase II y funcionar para voltajes de 100 – 277 V, de acuerdo a los voltajes de las redes existentes.

description: Estimada comisión, Confirmar si las luminarias de alumbrado público serán conectadas a 110V ya que están solicitando que funcionen desde 100 -277Vac y el Ministerio en su última actualización pide que las luminarias si son clase II funcionen a 220-240Vac.

answer: Para el ítem 12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 101 a 150W, 100-277V, ?130 LUM/W, BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES, 4000K, IP-66 CON FOTOCONTROL DE 3 PINES, se deberá presentar únicamente REPORTE DE PRUEBAS para la norma IEC 60529, en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM. Remitirse a la aclaración No. 7.

description: Estimados en el numeral 5.17 de especificaciones técnicas del rubro 12 de Luminarias de Alumbrado Público LED requieren Certificado de Conformidad según IEC 60529, sin embargo en las especificaciones técnicas homologadas por el Ministerio de Energía y Minas no se requiere Certificado de Conformidad según esta norma confirmar que en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM no requieren Certificado de Conformidad según IEC 60529.

answer: El oferente deberá presentar hasta la hora y fecha indicada en el cronograma del presente proceso para la presentación de ofertas, el ensayo de vibración según IEC 60068-2-6: o ANSI C 136-31: (Standard 3g), de acuerdo al ítem 12.3.9 de la SECCIÓN 3: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, ESPECIFICACIONES GENERALES, LUMINARIAS TIPO LED, REVISIÓN: 05 DEL MEM.

description: Estimados en el numeral 5.11 de especificaciones técnicas del rubro 12 de Luminarias de Alumbrado Público LED requieren Reporte de Pruebas de Vibración, confirmar que en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM solo requieren reporte de pruebas de Vibración

answer: Para el ítem 12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 101 a 150W, 100-277V, ?130 LUM/W, BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES, 4000K, IP-66 CON FOTOCONTROL DE 3 PINES, se deberá presentar únicamente REPORTE DE PRUEBRAS para la norma IEC 62031, en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM. Remitirse a la aclaración No. 5.

description: Estimados en los numerales 5.6 y 5.16 de especificaciones técnicas del rubro 12 de Luminarias de Alumbrado Público LED requieren Certificado de Conformidad de Producto según norma IEC 62031 sin embargo en las especificaciones técnicas homologadas por el Ministerio de Energía y Minas no se requiere Certificado de Conformidad según esta norma, confirmar que en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM no requieren Certificado de Conformidad según IEC 62031

answer: Para el ítem 12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 101 a 150W, 100-277V, ?130 LUM/W, BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES, 4000K, IP-66 CON FOTOCONTROL DE 3 PINES numeral 5.5 y 5.15, se deberá presentar únicamente REPORTE DE PRUEBAS para la norma IEC 62471, en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM. Remitirse a la aclaración No. 4.

description: Estimados en los numerales 5.5 y 5.15 de especificaciones técnicas del rubro 12 de Luminarias de Alumbrado Público LED requieren Certificado de Conformidad de Producto de Seguridad Fotobiológica según IEC 62471 sin embargo en las especificaciones técnicas homologadas por el Ministerio de Energía y Minas no se requiere Certificado de Conformidad según esta norma, confirmar que en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM no requieren Certificado de Conformidad según IEC 62471

answer: Para el ítem 11. SUMINISTRO DE LUMINARIA ORNAMENTAL LED DE 90 a 100W, 110-220V, >11700 LUMENES, 4000K, IP-65, se acepta drivers con sistemas de 0 – 10V ó de 1 -10V. Remitirse a la aclaración No. 8.

description: Estimados en el numeral 1.13 de especificaciones técnicas del rubro 11 de Luminarias Ornamentales LED requieren que el Driver sea de 0 - 10V confirmar que aceptarán drivers con sistemas de 0 – 10V ó 1 -10V tal como los solicitan en las luminarias de alumbrado público en concordancia con las especificaciones técnicas homologadas por el Ministerio de Energía y Minas

answer: Remitirse a las especificaciones técnicas del ítem 11. SUMINISTRO DE LUMINARIA ORNAMENTAL LED DE 90 a 100W, 110-220V, >11700 LUMENES, 4000K, IP-65. Numeral 1.6.

description: Estimados por favor confirmar que cual es el voltaje de entrada con el que se conectaran las Luminarias Ornamentales requeridas para el rubro 11

answer: Se deberá presentar una luminaria por familia se presentará hasta la hora y fecha indicada en el cronograma del proceso para la entrega de ofertas, de lo que se detalla a continuación:? 1 muestra de Luminaria led de alumbrado público vial? 1 muestra de la luminaria led ornamental.? 1 muestra del reflector de cualquiera de las potencias solicitadas. Remitirse a la aclaración No. 1.

description: Favor indicar los ítems cuyas muestras deben presentarse, y en caso de la respuesta ser afirmativa permitir la presentación de una muestra tipo por familia de productos como puede ser el caso de los reflectores.

answer: Para los ítems como focos, balastos, kit, fotocélulas y boquillas es necesario la presentación de ficha técnica o catálogos para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas.

description: Respecto a los materiales relacionados con luminarias de sodio y metal halaide tales como: focos, balastos, kit, fotocélulas y boquillas, indicar si será necesario la presentación de un catálogo simple de cada uno de esos ítems para su evaluación

answer: Para el ítem 12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 101 a 150W, 100-277V, ?130 LUM/W, BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES, 4000K, IP-66 CON FOTOCONTROL DE 3 PINES, se deberá presentar únicamente REPORTE DE PRUEBAS para la norma IEC 60529, en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM. Remitirse a la aclaración No. 7.

description: El numeral 5.17 del ítem 12 no se ajusta a las especificaciones detalladas en la revisión 5 del MEM actualmente vigente. Para la norma IEC 60529, lo solicitado en las especificaciones técnicas para luminarias de alumbrado público LED revisión 5 en el numeral 12.3.7 es un reporte de prueba sin embargo, no se requiere un certificado de conformidad del producto de dicha normativa. Por favor, eliminar este numeral para cumplir con las especificaciones establecidas por el MEM.

answer: Las especificaciones técnicas, CATÁLOGOS, REPORTE DE PRUEBAS, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD, deben ser entregados en la etapa de presentación de ofertas.

description: ESTIMADA ENTIDAD CONFIRMAR SI SE DEBE PRESENTAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A CATALOGOS, REPORTE DE PRUEBAS, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD, Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DURANTE LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS O SI ESTA INFORMACIÓN DEBERÁ SER ENTREGADA SOLO POR EL OFERENTE ADJUDICADO.

answer: Para el ítem 12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 101 a 150W, 100-277V, ?130 LUM/W, BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES, 4000K, IP-66 CON FOTOCONTROL DE 3 PINES, se deberá presentar únicamente REPORTE DE PRUEBAS para la norma IEC 62031, en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM. Remitirse a la aclaración No. 5.

description: El numeral 5.16 del ítem 12 no se ajusta a las especificaciones detalladas en la revisión 5 del MEM actualmente vigente. Para la norma IEC 62031, lo solicitado en las especificaciones técnicas para luminarias de alumbrado público LED revisión 5 en el numeral 12.3.3 es un reporte de prueba sin embargo, no se requiere un certificado de conformidad del producto de dicha normativa. Por favor, eliminar este numeral para cumplir con las especificaciones establecidas por el MEM.

answer: Para el ítem SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO LED DE 101 a 150W, 100-277V, ?130 LUM/W, BASE PARA FOTOCONTROL DE 7 PINES, 4000K, IP-66 CON FOTOCONTROL DE 3 PINES, se deberá presentar únicamente REPORTE DE PRUEBRAS para la norma IEC 62471, en cumplimiento con las especificaciones técnicas del MEM. Remitirse a la aclaración No. 4.

description: El numeral 5.15 del ítem 12 no se ajusta a las especificaciones detalladas en la revisión 5 del MEM actualmente vigente. Para la norma IEC 62471, lo solicitado en las especificaciones técnicas para luminarias de alumbrado público LED revisión 5 en el numeral 12.3.8 es un reporte de prueba sin embargo, no se requiere un certificado de conformidad del producto de dicha normativa. Por favor, eliminar este numeral para cumplir con las especificaciones establecidas por el MEM.

answer: Para los reflectores, siendo este el ítem: 14. SUMINISTRO DE REFLECTORES PARA EXTERIOR SIMETRICO DE 200 - 220W LED, >26000 LUMENES, 100 - 277V, IP-65, únicamente el oferente adjudicado deberá presentar los avales SAE de los reportes de pruebas y certificados presentados. Remitirse a la aclaración No. 3.

description: Respecto al ítem número 14. SUMINISTRO DE REFLECTORES PARA EXTERIOR SIMETRICO DE 200 - 220W LED, 26000 LUMENES, 100 - 277V, IP-65, Por favor aclarar si los reportes de prueba deben incluir el aval correspondiente del SAE que valide la autenticidad y vigencia de la documentación presentada.

answer: Para los reflectores, siendo este el ítem: 13. SUMINISTRO DE REFLECTORES PARA EXTERIOR SIMETRICO DE 100 - 150W LED, ?13000 LUMENES, 110 - 220V, IP-65, únicamente el oferente adjudicado deberá presentar los avales SAE de los reportes de pruebas y certificados presentados. Remitirse a la aclaración No. 3.

description: Respecto al ítem número 13. SUMINISTRO DE REFLECTORES PARA EXTERIOR SIMETRICO DE 100 - 150W LED, ?13000 LUMENES, 110 - 220V, IP-65 Por favor aclarar si los reportes de prueba  deben incluir el aval correspondiente del SAE que valide la autenticidad y vigencia de la documentación presentada.

answer: Para las luminarias ornamentales, siendo esto el ítem: 11. SUMINISTRO DE LUMINARIA ORNAMENTAL LED DE 90 a 100W, 110-220V, >11700 LUMENES, 4000K, IP-65, únicamente el oferente adjudicado deberá presentar los avales SAE de los reportes de pruebas y certificados presentados. Remitirse a la aclaración No. 3.

description: Respecto al ítem numero 11 SUMINISTRO DE LUMINARIA ORNAMENTAL LED DE 90 a 100W, 110-220V, 11700 LUMENES, 4000K, IP-65, Por favor aclarar si los reportes de prueba deben incluir el aval correspondiente del SAE que valide la autenticidad y vigencia de la documentación presentada.

answer: Respecto a lo consultado deberá presentar lo establecido en el numeral 4.1.2 de la Sección IV de las condiciones particulares del pliego, en relación al equipo mínimo. Respecto a las especificaciones técnicas de los equipos, se presentará hasta la hora y fecha indicada en el cronograma del proceso para la entrega de ofertas, las fichas técnicas o catálogos para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para todos los ítems descritos en el archivo de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, a excepción de los siguientes ítems: 15 MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA HASTA 9 METROS (MANO DE OBRA), 16 RETIRO DE LUMINARIA HASTA 9 METROS. INCLUYE TRANSPORTE A BODEGA MUNICIPAL, 49 RETIRO DE CONDUCTORES EXISTENTES.

description: ESTIMADA ENTIDAD CONFIRMAR SI SE DEBE PRESENTAR LAS TABLAS CORRESPONDIENTES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS O SI ESTE REQUERIMIENTO ES SOLO PARA EL CONTRATISTA ADJUDICADO PREVIO LA FIRMA DEL CONTRATO TAL COMO SE SUELE HACER EN OTROS PROCESOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN.

answer: El ítem 55 de SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PRFV 10MX400KGF deberá cumplir con las especificaciones técnicas y requisitos establecidos en la tabla de especificaciones técnicas, el producto ofertado deberá contar con el Certificado vigente de conformidad de producto NTE INEN 2657, mismo que será presentado hasta la hora y fecha indicada en el cronograma del proceso para la entrega de ofertas.

description: Estimada Comision tecnica por favor aclarar si el item 55 de SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE PRFV 10MX400KGF  debera presentar los certificado de conformidad con sello de calidad INEN el adjudicatario o en la oferta digital .Gracias

answer: Remitirse al archivo de ?ESPECIFICACIONES-TECNICAS? de los ítems 29 y 30.

description: Estimados por favor detallar el diseño de los postes metálicos de los item 29 y 30.

answer: Es correcto su apreciación, el periodo comienza a contarse desde la firma del acta de recepción definitiva, siempre y cuando se haya ejecutado dentro de los últimos 5 años previo a la publicación del procedimiento.

description: Estimados miembros de la Comisión Técnica:solicito una aclaración sobre el periodo de los últimos cinco años mencionado en la experiencia especifica. Este periodo comienza a contarse desde la firma del acta de recepción definitiva? caso contrario informar desde donde lo consideran.

answer: Para la experiencia específica el oferente deberá acreditar experiencia en construcción o mantenimiento de sistemas de distribución de energía eléctrica o de alumbrado público, realizados en los últimos 5 años que sumen el 20% del presupuesto referencial, por lo tanto, se aceptará experiencia en REUBICACIÓN DE LÍNEAS DE 13.8 KV, como experiencia especifica.

description: 5.SE ACEPTA COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA ?RELOCALIZACION DE LINEAS DE 13,8 KV Y 69 KV?

answer: Se acepta.

description: 4.Se acepta como experiencia especifica ?SOTERRAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS AEREAS, ILUMINACION, ACOMETIDAS DE LA REGENERACION URBANA?

answer: Para los reflectores, siendo estos los ítems: 13. SUMINISTRO DE REFLECTORES PARA EXTERIOR SIMETRICO DE 100 - 150W LED, ?13000 LUMENES, 110 -220V, IP-65, y 14. SUMINISTRO DE REFLECTORES PARA EXTERIOR SIMETRICO DE 200 - 220W LED, >26000 LUMENES, 100 - 277V, IP-65, únicamente el oferente adjudicado deberá presentar los avales SAE de los reportes de pruebas y certificados presentados. (Remitirse a la aclaración No.3).

description: 3.Estimada comisión técnica, favor aclarar si para los ítems 16 REFLECTORES PARA EXTERIOR SIMETRICO DE 100 - 150W y ítem 17 REFLECTORES PARA EXTERIOR SIMETRICO DE 200 - 220W, el reporte de prueba y certificado de conformidad de producto según IEC 60598-2-3 en conjunto con IEC 60598-1 deberá tener el aval del SAE, sugerimos respetuosamente que se permita la entrega del reporte y su certificado en la etapa precontractual y el aval del SAE solo se solicite al oferente adjudicado.

answer: Para las luminarias ornamentales, siendo esto el ítem: 11. SUMINISTRO DE LUMINARIA ORNAMENTAL LED DE 90 a 100W, 110-220V, >11700 LUMENES, 4000K, IP-65, únicamente el oferente adjudicado deberá presentar los avales SAE de los reportes de pruebas y certificados presentados, previo a la suscripción del contrato. (Remitirse a la aclaración No.3)

description: 2.Estimada comisión técnica, favor aclarar si para el ítem numero 12 luminaria LED ornamental 100W, el reporte de prueba y certificado de conformidad de producto según IEC 60598-2-3 en conjunto con IEC 60598-1 deberá tener el aval del SAE, sugerimos respetuosamente que se permita la entrega del reporte y su certificado en la etapa precontractual y el aval del SAE solo se solicite al oferente adjudicado

answer: En función a los requerimientos de la Municipalidad de Guayaquil, la fotocélula deberá ser Fail-ON por cuanto brindará mayor facilidad en el Mantenimiento de las Luminarias.

description: 1.Estimada comisión técnica, favor aclarar  Confirmar si el fotocontrol es fail on o fail off

answer: Se deberá presentar una luminaria por familia, hasta la hora y fecha indicada en el cronograma del proceso para la entrega de ofertas, de lo que detalla a continuación:? 1 muestra de Luminaria led de alumbrado público vial? 1 muestra de la luminaria led ornamental.? 1 muestra del reflector de cualquiera de las potencias solicitadas. (Remitirse a la aclaración No.1) Se presentará hasta la hora y fecha indicada en el cronograma del proceso para la entrega de ofertas, las fichas técnicas o catálogos para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para todos los ítems descritos en el archivo de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, a excepción de los siguientes ítems: 15 MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA HASTA 9 METROS (MANO DE OBRA), 16 RETIRO DE LUMINARIA HASTA 9 METROS. INCLUYE TRANSPORTE A BODEGA MUNICIPAL, y 49 RETIRO DE CONDUCTORES EXISTENTES. (Remitirse a la aclaración No.2)

description: ESTIMADA ENTIDAD CONFIRMAR SI SE DEBE PRESENTAR MUESTRAS DE MATERIALES QUE MUESTRA DEBE DE SER Y TAMBIEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE QUE MATERIAL SE DEBERIA PRESENTAR PARA LA OFERTA. GRACIAS

answer: Se acepta EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE SUBTRANSMISION como experiencia general. Para la experiencia específica el oferente deberá acreditar experiencia en construcción o mantenimiento de sistemas de distribución de energía eléctrica o de alumbrado público, realizados en los últimos 5 años que sumen el 20% del presupuesto referencial.

description: LA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE SUBTRANSMISION, SE PUEDE CONSIDERAR COM EXPERIENCA GENERAL O ESPECIFICA.

answer: No se acepta.

description: LA EXPERIENCIA EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA SIRVE COMO EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA? Y QUE PORCENTAJE SE VALIDA DE MONTO DEL CONTRATO? Y QUE REQUISITOS SE DEBE PRESENTAR

answer: Si, siempre y cuando si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias.

description: LA EXPERIENCIA ESPECIFICA, SIRVE COMO EXPERIENCIA GENERAL?

answer: No existe ningún problema. En caso de que el equipo sea alquilado, se deberá presentar carta de compromiso de alquiler. (Para efectos de verificación se deberá adjuntar el número telefónico del propietario), adjuntando copia de la matrícula vigente y cédula del propietario. En el caso de ser persona jurídica se deberá adjuntar matrícula vigente, Ruc de la empresa; y, cédula y nombramiento del representante legal, tal como se indica las Condiciones Particulares del Pliego. Respecto a la experiencia del oferente se deberá presenta lo indicado en el numeral 4.1.5 de la Sección IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS de las condiciones particulares de los pliegos: ?(?) Para acreditar la experiencia general y específica del oferente, se deberá presentar: en el caso de instituciones del sector público: copia de contratos ejecutados o certificados de cumplimiento, más acta de entrega recepción ejecutadas. Remitirse al Acta No. 002-LICS-MIMG-2024-006

description: SALUDOS CORDIALES, EN CASO DE LOS VEHICULOS SEAN ALQUILADOS EXISTE ALGUN PROBLEMAS. CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA MINIMA?

description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN PEATONALES DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

CUEVA URGILEZ ALVARO ENRIQUE

region: CAÑAR

locality: LA TRONCAL

streetAddress: DELEG PRIMERA NORTE 302 LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

legalName: CUEVA URGILEZ ALVARO ENRIQUE

CARRION AGUILAR JOFFRE RENE

region: EL ORO

ROBLES ACOSTA LUIS ABRAHAN

locality: NARANJAL

streetAddress: CALDERON PRIMERA ESTE S/N NARANJAL, CABECERA CANTONAL

legalName: ROBLES ACOSTA LUIS ABRAHAN

ALARCON PACHECO FREDDY ANGEL

streetAddress: AV. QUITO CHAMBERS 4502 GARCIA MORENO

legalName: ALARCON PACHECO FREDDY ANGEL

CASTAÑEDA ORDOÑEZ OSCAR STALIN

locality: MILAGRO

streetAddress: BOLIVAR 1209 Y HERNAN CORTEZ BOLIVAR 1209 Y HERNAN CORTEZ S/N MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: CASTAÑEDA ORDOÑEZ OSCAR STALIN

SALTOS ALMEIDA FRANK RAFAEL

streetAddress: ALBORADA 12AVA ETAPA, MZ 10 V.30 A DOS CUADRAS DE LA COMIDA DE VICTOR N/A TARQUI

legalName: SALTOS ALMEIDA FRANK RAFAEL

PROAÑO PEREZ NOE FERNANDO

streetAddress: PRICIPAL BLQ 7A CALLEJON 1S/N PASCUALES

legalName: PROAÑO PEREZ NOE FERNANDO

IMPUTCORP S.A.

streetAddress: SAUCES 1 Y CALLE JOSE MARIA ROURA SOLAR 24 TARQUI

legalName: IMPUTCORP S.A.

streetAddress: COOPERATIVA 29 DE JUNIO MANZANA 103D 1 GARCIA MORENO

legalName: SERVICIOS VARIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SERVACONSA

RODACE S.A.

streetAddress: AV MIGUEL H ALCIVAR JOSE CASTILLO MZ 17 SOLAR 3-4 TARQUI

legalName: RODACE S.A.

CENTERCONS S.A.

region: MANABI

locality: MANTA

streetAddress: P4 LOS ESTEROS

legalName: CENTERCONS S.A.

rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REPOTENCIACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE ILUMINACION EN PEATONALES DEL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL