title: OTRAS UNIDADES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS N.C.P

description: OTROS ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA

description: OTROS ACCESORIOS PARA FIBRA OPTICA

description: EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

title: SIE-CELECEP-2025-07001-238940

answer: Se han modificado, de acuerdo a las consultas realizadas, algunas especificaciones técnicas; se adjunta el ?Anexo1A Datos Técnicos Garantizados versión 2?.Los oferentes deberán revisar, completar y suscribir este nuevo anexo como parte de sus ofertas. Se modificaron los siguientes ítems: 3-23, 29,37-39, 40-44, 45-51,69-74,75, 77-78, 79, 80-250, 285-291, 292-294, 295, 296-303, 305-306, 307 y 308.

description: ACLARACION

answer: Para el ítem 77 la descripción correcta es: LÁPIZ LIMPIADOR PARA FIBRA ÓPTICA PARA CONECTOR SC-FC-ST-E2000, para el ítem 78 la descripción correcta es LÁPIZ LIMPIADOR PARA FIBRA ÓPTICA PARA CONECTOR LC. Ver ?Anexo1A Datos Técnicos Garantizados versión 2? para el detalle de especificaciones técnicas.

description: ACLARACION

answer: Se aclara que para el presente proceso de contratación la cantidad de ítems mencionados en los pliegos es la correcta. Los ítems 153 y 154 del anexo ?Datos Técnicos Garantizados? son los mismos y corresponden a ?PATCH CORD MONOMODO G.657  DÚPLEX  SC-UPC / FC-UPC, 15M.?. El oferente deberá ofertar la cantidad total de patchcords, es decir 233 unidades. Se adjunta el anexo ?Anexo1A Datos Técnicos Garantizados versión 2?, documento que deberá ser entregado suscrito como parte de la oferta.

description: ACLARACION

answer: Respuesta 69: Se modifica el requerimiento ?Carcasa plástica de PVC, aislante de los conectores de policarbonato, terminales de cobre? por el siguiente requerimiento ?Carcasa plástica de PVC?

name: OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

description: Estimados señores CELEC-TRANSLECTRIC, para el ítem 40 - CAJA SOBREPUESTA PARA TOMA DOBLE DE DATOS, se solicita las siguientes especificaciones: ?Carcasa plástica de PVC, aislante de los conectores de policarbonato, terminales de cobre.?. Por favor aclarar a que se refiere la característica del aislante de los conectores y los terminales de cobre, ya que la caja es plástica y no contiene ninguno de estos elementos. Muchas gracias por su atención

answer: Respuesta 68: Para el presente proceso de contratación no se requiere experiencia general ni específica

description: Para el presente proceso se requiere algún tipo de experiencia? de ser el caso especificar el monto.

answer: Respuesta 67: Para el ítem 300 se solicita dos aberturas anchas en la parte posterior para la entrada y salida del cable de fibra óptica.

description: PARA EL ITEM 300, ACLARAR LA ESPECIFICACION Con dos aberturas anchas en la base para la entrada del cable, FAVOR ACLARAR SU APLICACIÓN PARA CONCEPTUALIZAR LA NECESIDAD DEL IP SOLICITADO. DE SER POSIBLE ENVIAR FOTOGRAFIA.

answer: Respuesta 66: Para el ítem 299 no se solicitan dos aberturas anchas.

description: PARA EL ITEM 299, ACLARAR LA ESPECIFICACION Con dos aberturas anchas en la base para la entrada del cable, FAVOR ACLARAR SU APLICACIÓN PARA CONCEPTUALIZAR LA NECESIDAD DEL IP SOLICITADO. DE SER POSIBLE ENVIAR FOTOGRAFIA.

answer: Respuesta 65: Se modifica la especificación a: ?Organizador vertical de 45UR?. Favor verificar aclaración No.3.

description: PARA EL ITEM 299, ACLARAR LA ESPECIFICACION Organizador vertical de 10 tomas, A QUE SE TIPO DE TOMAS SE REFIERE, AL SER PARA UN ORGANIZADOR VERTICAL PARA RACK, LA MEDIDA DEBERÍA SER UR UNIDAD DE RACK, FAVOR ACLAR ESTA PUNTO.

answer: Respuesta 64: El conector de entrada debe ser HDMI macho y el conector de salida VGA hembra.

description: PARA EL ITEM 295 SE SOLICITA REVISAR LA ESPECIFICACION YA QUE HAY INCONSISTENCIA EN EL TIPO DE CONECTOR DE ENTRA Y SALIDA SEGÚN LA ESPECIFICACION Y EL RUBRO SOLICITADO, FAVOR ACLARA ESTA AMBIGÜEDAD.

answer: Respuesta 63: Para el ítem 75 se deberá cumplir con lo siguiente: ANSI/TIA/EIA-570-A,ISO/IEC 11801 ó EN 50173,CENELEC EN 50173. Revisar aclaración No.3.

description: PARA EL ITEM 75 SE SOLICITA ACEPTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 11801 EN LUGAR DE LA CENELEC EN 50173 YA QUE ESTA ESTA BASADA EN LA ISO 11801, O QUE LA ESTPECIFICACIÓN SEA ESPECIFICADA COMO ANSI/TIA/EIA-570-A,ISO/IEC 11801 O EN 50173,CENELEC EN 50173

answer: Respuesta 62: Se elimina, del ítem 69 al 74 la especificación ?diametro de la férula?. Revisar aclaración No.3.

description: PARA LOS ITEM 69-74, SE SOLICITA ACLARAR LA ESPECIFICACION Diametro de la férula: LC/UPC1,125mm,ST/UPC 2,5mm,E2000/UPC2,5mm,MTRJ 2,45 dual, FC/UPS2,5mm, ESTO NO APLICARÍA PARA ENFRENTADORES YA QUE ESTE MATERIAL NO TIENE FÉRULA.

answer: Respuesta 61: Se elimina, del ítem 69 al 74 la especificación ?material de la férula?. Revisar aclaración No.3.

description: PARA LOS ITEM 69-74, SE SOLICITA ACLARAR LA ESPECIFICACION Material de la férula : Ceramica- Plastico, ESTO NO APLICARÍA PARA ENFRENTADORES YA QUE ESTE MATERIAL NO TIENE FÉRULA, SOLAMENTE CÁMARA PARA LA INSERCION DE FÉRULA DE PIGTAIL.

answer: Respuesta 60: Remitirse a la respuesta nro. 12.

description: SE SOLICITA ENVIAR FOTOGRAFIA DE ITEM 36 PARA TENER UNA MEJOR REFERENCIA DEL ITEM SOLICITADO.

answer: Respuesta 59: Favor remitirse a la respuesta 18.

description: En el Anexo 1A – Datos Técnicos Garantizados, para los SWITCH NO ADMINISTRABLES de los Ítems 292 a 294, indican que deben tener ?Puertos Fast Ethernet 10/100BASE-TX?. Es importante indicar que la Tecnología ?Fast Ethernet? está en desuso desde hace varios años debido a las bajas velocidades que maneja. Comedidamente solicitamos a la Entidad cambiar el Requisito y solicitar Switches No Administrables con Puertos de Transmisión de 1 Gigabit GE TX Ports.

answer: Respuesta 58: Favor remitirse a la respuesta No.8. Las bobinas deberán entregarse ensambladas y certificadas desde fábrica.

description: En el Anexo 1A – Datos Técnicos Garantizados, para las BOBINAS DE LANZAMIENTO de los Ítems 305 y 306, comedidamente solicitamos ampliar las Características Técnicas y aclarar con qué Tipo de Conector SC o LC o FC, etc y el Pulido de la Férula UPC o APC con la que se requiere que vengan ensambladas y certificadas desde fábrica estas Bobinas.

answer: Respuesta 57: Favor remitirse a la aclaración No.1.

answer: Respuesta 56: Favor remitirse a la respuesta No.18.

answer: Respuesta 55: Los pigtails, ítems 285 al 291 deberán ser de 2 metros y el diámetro exterior de 900um. Favor revisar aclaración No.3.

description: En el Anexo 1A – Datos Técnicos Garantizados, para los PIGTAILS de los Ítems 285 a 291, por favor indicar la Longitud de cada uno 1 Metro, 1.5 Metros, 2 Metros y el Diámetro Exterior 900m, 2mm o 3mm.

answer: Respuesta 54: Favor remitirse a aclaración No.2.

description: En el Anexo 1A – Datos Técnicos Garantizados, por favor informar la diferencia entre el Ítem 77 y 78, ya que tienen una Descripción similar y ambos aplican para Conectores con Férulas de 2.5mm. Para la presentación de la Propuesta se deben sumar estas 2 Cantidades, es decir, cotizar 862 Unidades?

answer: Respuesta 53: Favor remitirse a respuesta No.14.

description: 2.En el Anexo 1A – Datos Técnicos Garantizados, por favor informar si para los Ítems 11 a 14: ATENUADOR ÓPTICO FC UPC, y para los Ítems 20 a 23: ATENUADOR ÓPTICO ST UPC, se permiten suministrarlos en Carcasa Metálica.

answer: Respuesta 52: Favor remitirse a la respuesta No. 13.

answer: Respuesta 51: Favor remitirse a la aclaración No.1

answer: Respuesta 50: Favor remitirse a aclaración No.2.

answer: Respuesta 49: Favor remitirse a respuesta No.48.

description: Respecto al item 1, el modelo que se solicita está fuera de stock, pero tenemos el siguiente modelo alternativo, es valido para Uds ? MODELO:Balun Adaptador de impedancia 75-120 ohm RJ-45 hembra Dual BNC hembra G.703 E1Solución compacta y flexible que posibilita la adaptación de impedancia necesaria para conectar equipos o líneas de comunicación coaxial 75 Ohmios a equipos o tiradas en par trenzado 120 Ohmios. Estos adaptadores disponen de 2 interfaces en el lado coaxial por lo que las señales de transmisión TX y recepción RX se transmiten sobre una misma tirada de par trenzado bidireccional. Son especialmente útiles para la conversión/recepción de las líneas de comunicación de las operadoras coaxial a par trenzado del cableado de su red.

answer: Respuesta 48: No, se deberá ofertar el bien solicitado en el ítem 1 con todas las características descritas.

answer: Respuesta 47: Favor remitirse a la respuesta No.14.

answer: Respuesta 46: Favor remitirse a la respuesta No.13.

description: 1.En el Anexo 1A – Datos Técnicos Garantizados, para los ATENUADORES ÓPTICOS de los Ítems 3 a 23, por favor aclarar el requisito: ?Terminales tipo plug?, quiere decir que son del Tipo Macho–Hembra?

answer: Respuesta 45: Favor remitirse a la respuesta No. 8 y a la aclaración No.3

description: Buen día para los items 305 y 306 Por favor indicar por favor especificar: 1. Si el tipo de acabado de la ferula debe ser UPC o APC, 2. La longitud se indica hasta 1000m, esto indica que podría ser 100m, 500m o 1000m?

answer: Respuesta 44: Favor remitirse a la respuesta No. 8 y a la aclaración No.3

description: Buen día, para los items 305 y 306 Por favor indicar el tipo de conectores que debe tener cada bobina, solo pueden ser 2 conectores, uno por cada extremo de la bobina  y en las características generales se indica SC, LC, MU, FC, SC, LC, FC, ST, E2000.

answer: Respuesta 43: Para el ítem 302, la bandeja deberá ser de 2UR.

description: Buen día en el item 302 por favor aclarar si la bandeja debe ser de 1UR o 2 UR, ya que existe una contradicción entre la descripción y la especificación

answer: Respuesta 42: Para los ítems 80 al 250 los hilos de fibra óptica deberán cumplir con la norma ITU-T G.657 A2 y G652, según ítem. Favor remitirse a aclaración No.3.

description: Buen día, para los items 80-250 Se indica el cumplimiento de G655 en lugar de G652: "Los hilos de fibra óptica deben cumplir con la norma ITU-T G.657 A2 y G655, según ítem"

answer: Respuesta 41: Favor remitirse a respuesta No.32.

description: Buen dia, en relación al item 79 por favor confirmar si los paños deben venir empacados individualmente

answer: Respuesta 40: Favor remitirse a la respuesta No.29 y aclaración Nro 3.

description: Buen día, para los items 69 al 74 Por favor confirmar lo siguiente: 1. Existe un error al indicar en las especificaciones longitudes de 3, 10 y 15m, 2.  El tamaño de la ferrula LC es 1.25mm, y el valor de la ferrula MTRJ es 2.5mm

answer: Respuesta 39: Para los ítems 37, 38 y 39 se deben incluir los pigtails. La cantidad de puertos por ítem es la siguiente: ítem 37 ocho puertos, ítem 38 ocho puertos e ítem 39 dieciséis puertos.  Cada ODF deberá incluir al menos 2 tubillos termocontraibles adicionales al número de puertos. Favor revisar respuesta No. 26 y aclaración No.3.

description: Buen día para los items 37,38,39 por favor indicar 1. si se debe incluir los pigtails?, 2. En las características generales se indica número de puertos 8 16 y 12, pero esto no coincide con la descripción, 3. Al indicar accesorios numero de puertos + dos por favor indicar si se hace referencia a tubillos, pigtails, adaptadores. 4. El alto de los distribuidores ópticos de pared no se mide en UR, por favor verificar esa característica

answer: Respuesta 38: Para el ítem 29 se deberá ofertar conectores BNC macho para ponchar, las medidas deben ser compatibles con el cable micro coaxial de 75 ohms del ítem 24.

description: Buen día para el item 29 por favor indicar las medidas requeridas para el conector BNC diámetro del vivo, aislante y chaqueta

answer: Respuesta 37: Se realizan correcciones y aclaraciones en el archivo  ?Anexo1A Datos Técnicos Garantizados versión 2? viñeta del ítem 308; también revisar el archivo ?Anexo fotos referenciales?.

description: Estimada entidad, por favor ampliar la especificacion tecnica y enviar una fotografia de losolcitado PARA LOS ITEM 308 Cargador de baterias y evitar ambiguedades en elproceso

answer: Respuesta 36: Favor remitirse a la respuesta 12.

description: Estimada entidad, por favor ampliar la especificacion tecnica y enviar una fotografia de lo solcitado PARA LOS ITEM 284 PDU Unidad de distribucion de energia y evitar ambiguedades en el proceso

answer: Respuesta 35: Favor remitirse a la respuesta 12.

description: Estimada entidad, por favor enviar fotografias de lo solcitado PARA LOS ITEM 45-50 Accesorios para instalacion de elementos de fibra opticay evitar ambiguedades en lo solicitado

answer: Respuesta 34: Favor remitirse a la respuesta 12.

description: Estimada entidad, por favor enviar una fotografia de lo solcitado PARA LOS ITEM 69-74  ENFRENTADORES y evitar ambiguedades en lo cotizado

answer: Respuesta 33: Para los ítems 69 a 74 no se menciona la especificación técnica de la longitud de onda.

description: PARA LOS ITEM 69-74, SE SOLICITA ACLARAR LA ESPECIFICACION Longitud de onda: modo único 1310um, 1550um o longitud de onda dual, LO CORRECTO ES 1310 nm y 1550 nm, FAVOR SU ACLARACIÓN.

answer: Respuesta 32: Para el ítem 79 se requiere 338 paños húmedos de limpieza de fibra óptica, es decir 338 unidades no cajas. La presentación es por unidad, no se aceptarán cajas con varios paños. Los paños deberán estar empacados individualmente.

description: PARA LOS ITEM 79, SE SOLICITA ESPECIFICAR LA CANTIDAD REQUERIDA CONSIDERANDO QUE EN PLIEGO DICE 338 UNIDADES, ESTO SE REFIERE A 308 CAJAS DE 100PAÑOS/CAJA, ES CORRECTO NUESTRO ENTENDIMIENTO?.

answer: Respuesta 31: Favor revisar respuesta No. 8 y aclaración No.3.

description: PARA LOS ITEM 305-306, SE SOLICITA ESPECIFICAR LOS CONECTORES REQUERIDOS POR CADA EXTREMO PARA CADA BOBINA DE LANZAMIENTO, ESTE DATO NO SE ENCUENTRA EN LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA.

answer: Respuesta 30: Los pigtails, ítems 285 al 291 deberá ser de 2 metros. Revisar aclaración No.3.

description: PARA LOS ITEM 285-291, SE SOLICITA ESPECIFICAR LA LONGITUD REQUERIDA PARA CADA PIGTAIL, ESTE DATO NO SE ENCUENTRA EN LA ESPECIFICACIÓN SOLICITADA.

answer: Respuesta 29: Se elimina la especificación técnica con respecto a la longitud de los ítems 69 al 74. Favor revisar la aclaración No. 3

description: PARA LOS ITEM 69-74, SE SOLICITA ACLARAR LA ESPECIFICACION Longitudes: 3, 10, 15 m, de acuerdo a ítem, ESTO NO APLICARÍA PARA ENFRENTADORES.

answer: Respuesta 28: La protección IP65 indica que un dispositivo está completamente protegido contra la entrada de polvo y partículas sólidas, y puede soportar chorros de agua desde cualquier dirección. De igual manera revisar la respuesta 25.

description: PARA LOS ITEM 37-39, SE SOLICITA ACLARAR LA SIGUIENTE ESPECIFICACION Carcasa metálica con protección: IP65, FAVOR ACLARAR SU APLICACIÓN PARA CONCEPTUALIZAR LA NECESIDAD DEL IP SOLICITADO. DE SER POSIBLE ENVIAR FOTOGRAFIA.

answer: Respuesta 27: El número de 2 pres stops se refiere al número mínimo de perforaciones para el ingreso y sujeción del cable de fibra óptica.

description: PARA LOS ITEM 37-39, SE SOLICITA ACLARAR LA SIGUIENTE ESPECIFICACION Número mínimo de pres stops: 2, FAVOR ACLARAR A QUE SE REFIERE ESTE PUNTO. DE SER POSIBLE ENVIAR FOTOGRAFIA.

answer: Respuesta 26: Se elimina la especificación técnica con respecto a la altura de los ítems 37 al 39. Favor revisar la aclaración No. 3

description: PARA LOS ITEM 37-39, LA ALTURA SOLICITADA APLICA SI EL ODF ES PARA INSTALACIÓN EN RACK Y NO EN PARED, SE SOLICITA ACLARAR ESTE PUNTO INDICADO EN EL CUADRO DE ESPECIFICACIONES.

answer: Respuesta 25: Para los ítems 37 a 39 se aceptarán de carcaza metálica o plástica siempre y cuando cumplan con las demás especificaciones solicitadas.

description: PARA LOS ITEM 37-39, SE SOLICITA ACLARAR SI ÉSTE DEBERÁ SER METÁLICA O PLÁSTICA, YA QUE EXISTE AMBIGÜEDAD EN EL MATERIAL SOLICITADO ENTRE 2 LÍNEAS DEL CUADRO DE ESPECIFICACIONES.

answer: Respuesta 24: Los ODF?s de los ítems 37, 38 y 39 deberán ser para montaje en pared.

description: PARA LOS ITEM 37-39, SE SOLICITA ACLARAR SI SE TRATA DE UN ODF MONTAJE EN RACK O FDF MONTAJE EN PARED, FAVOR ACLARAR ESTA AMBIGUEDAD.

answer: Respuesta 23: Todos los ítems del 45 al 51 excepto el ítem 49 deberán se compatibles con LONGXING. Para el ítem 49 no se solicita dicha compatibilidad.

description: CONFIRMAR SI LOS TODOS LOS ITEMS DEL 45, 46, 47, 48, 49, 50 Y 51 DEBEN SER COMPATIBLES CON LONGXING

answer: Respuesta 22: Favor remitirse a la respuesta No.10

description: SE SOLICITA INDICAR SI PARA LA ENTREGA EL CONTRATISTA ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR CERTIFICADOS INEN, SAE, O CUALQUIER OTRO, QUE ALGUNO DE LOS ITEMS SOLICITADOS REQUIERA.

answer: Respuesta 21: La entrega de la totalidad de los bienes la realizará el contratista en las bodegas de CELEC EP – TRANSELECTRIC ubicadas en la ciudad de Quito, calle Giovanni Calles. s/n y Luis Vaccari. La distribución de los bienes estará a cargo de CELEC EP – TRANSELECTRIC.

description: CONFIRMAR QUE LA ENTREGA SE DEBERÁ REALIZAR EN UN SOLO LUGAR Carapungo, ubicada en la calle Giovanni Calles Av. s/n y Luis Vaccari junto a la Administración Zonal Norte COMO SE INDICA EN PLIEGOS, Y QUE LA DISTRIBUCIÓN ESTARÁ A CARGA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE CELEC EP

answer: LA CANTIDAD DE CARACTERES EN EL PRESENTE CAMPO ES INSUFICIENTE, REMITIRSE AL ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimada institucion , por favor se puede dar informacion tecnica sobre las antenas Gnss ,, modelo marca etc

answer: Respuesta 19: Favor remitirse a la respuesta No. 8.

answer: Respuesta 18: Se aceptarán switches no administrables con puertos FastEthenet o con puertos Gigabit Ethernet.

answer: Respuesta 17: Favor remitirse a la respuesta No. 4

answer: Respuesta 16: Favor remitirse a la aclaración No.1

description: En el Anexo 1A – Datos Técnicos Garantizados, por favor informar la diferencia entre el Ítem 153 y 154, ya que tienen la misma Descripción: PATCH CORD MONOMODO G.657 DÚPLEX SC-UPC / FC-UPC, 15M. Para la presentación de la Propuesta se deben sumar estas 2 Cantidades, es decir, cotizar 233 Patchcords? o enviar la descripción correcta

answer: Respuesta 15: Favor remitirse a la Aclaración No. 2.

answer: Respuesta 14: La carcaza para los ítems 11 a 14 y 20 a 23 debe ser metálica.

answer: Respuesta 13: Los atenuadores deben ser del tipo macho-hembra.

answer: Respuesta 12: Se adjunta archivo ?Anexo fotos referenciales? de los ítems solicitados en el presente proceso de contratación. Es importante recalcar que CELEC EP TRANSELECTRIC no solicita ninguna marca o modelo en específico y que las fotos presentadas son netamente referenciales.

description: Estimada entidad, la descripcion del anexo 1A Datos tecnicos garantizados es insuficiente, se solicita gentilmente incluir una imagen referencial de cada uno de los productos solicitados lo cual ayudara a evitar ambiguedades que puedan existir entre los solcitado por la entidad contratante y la oferta a ser presentada por los oferentes.

answer: Respuesta 11: La entrega incluirá el total de los bienes objeto del presente proceso, bajo ningún concepto se aceptarán entregas parciales.

description: Estimada entidad,Esta considerado para el presente proceso entregas parciales?

answer: Respuesta 10: Para el presente proceso de contratación no se solicita la entrega de ningún tipo de certificado ISO, INEN, de distribuidor o de laboratorio.

description: Estimada entidad, Para este proceso que certficados son requeridos su presentacion certifcado de distribuidor, certificado de cumplimiento ISO, certicados de laboratorio, o algun otro requerido por la entidad

answer: Respuesta 9: Los bienes deberán entregarse en la bodega de Carapungo en Quito, ubicada en la Av.Giovanny Calles y Luis Vaccari; previa coordinación con el Administrador de Contrato y el Responsable de la Bodega.

description: Estimada entidad,Por favor indicar la direccion exacta para la entrega de los bienes solicitados en el proceso y si es requerido cumplir algun procedimiento para el ingreso a sus instalaciones

answer: Respuesta 8: Para los ítems 305 y 306 las bobinas deben ser de 1000 metros, conectores FC-SC y acabado de la férula UPC.

description: Estimada entidad contratante con respecto a las bobinas de lanzamiento cuál serían: Bobina de Lanzamiento, 1000mt, G652.D, SC/APC-SC/APC ó Bobina de Lanzamiento, 1000mt, G652.D, SC/UPC-SC/APC

answer: Respuesta 7: Todos los patch cords deberán ser en bota larga y el grosor de la chaqueta de 2mm.

description: Estimada entidad contratante, en cuanto a los patch cords monomodo desea en bota corta o larga? y el grosor de la chaquetaen2mmo3mm?

answer: Respuesta 6: Favor remitirse a la aclaración No. 1.

description: Estimados el  excel  elevado  en el SOCE llamado ANEXO_1A_Datos_Tecnicos_Garantizados se encuentra  308 items pero  en el pliego esta 307 items, aclarar cual  item no es y adicional   si apoyo  a volver subir  el excel actualizado ya que dicho excel esta las especificaciones técnicas  solicitadas.

answer: Respuesta 5: En el ?Anexo1A Datos Técnicos Garantizados versión 2? en la columna "INFORMACIÓN PARA COMPROBACIÓN", el oferente deberá especificar la página de la documentación adjunta (manuales/datasheets/otros documentos) que el oferente adicione a la oferta, que permita corroborar el cumplimiento de todas las características detalladas en la oferta. La información deberá ser para todos los ítems.

description: Estimada comisión técnica, por favor indicar si es necesario presentar fichas técnicas de todos los ítems, o indicar los ítems de los que se debe presentar fichas técnicas.

answer: Respuesta 4: Los ítems 285 a 291 deberán tener una longitud de 2 metros y diámetro de 900um.

description: ratificar o rectificar que la longitud de los Pigtails 1 Metro, 1.5 Metros, 2 Metros y el Diámetro 900um, 2mm o 3mm de los Ítems 285 a 291, son los correctos?

answer: Respuesta 3: Favor remitirse a la aclaración No. 2.

description: Cuál es la diferencia entre el Ítem 77 y 78 Creemos que son los mismos, ya que son para conectores de 2.5 mm de diámetro

answer: Respuesta 2: Favor remitirse a la aclaración No. 1.

description: Por favor ratificar o rectificar si los Item 153 y 154 estan repetidos ?

answer: Respuesta 1: El oferente es responsable de revisar, completar y firmar electrónicamente los archivos que conforman su oferta incluidos los anexos: 1A Datos Técnicos Garantizados 1H Nómina de Accionistas, Partícipes o Socios Mayoritarios de Personas Jurídicas y Declaración del Beneficiario Final 1I Presentación y Compromiso

description: Sres comisión técnica por favor su aclaración,  será debe adjuntar algún archivo suscrito. Existen varios anexos subidos como la declaración anticorrupcion, antisobornos. Convenio confidencialidad etc, por favor pueden indicar claramente si se debe suscribir y subir a la oferta algún anexo y por favor si es afirmativa la respuesta volver a subir los mismos. Saludos gracias

description: TRA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE NETWORKING PARA CELEC EP -  TRANSELECTRIC

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 EL BEATERIO

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

QUITO PESANTEZ FABIAN ANIBAL

streetAddress: CORONEL HARRIS TARQUI 1-175 BELLAVISTA

legalName: QUITO PESANTEZ FABIAN ANIBAL

SEIUS S.A.

streetAddress: AUTOPISTA RUMIÑAHUI OTTO AROZEMENA 41 CONOCOTO

legalName: SEIUS S.A.

CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA

streetAddress: ALBERTO GUERRERO FEDERICO PAEZ N34-16 EL BATAN

legalName: CONENERGY S.A. CONTROL Y ENERGIA

ESERSUM IND. CIA. LTDA

streetAddress: SEBASTIAN GUARDERAS MANUEL DE LA PEÑA OE1-155 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: ESERSUM IND. CIA. LTDA

MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

streetAddress: EL TELEGRAFO EL TIEMPO E6-92 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

streetAddress: JOSE VIVANCO ISLA ISABELA N44-51 EL INCA

legalName: OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

INNOVA NEXPA S.A.

streetAddress: JAIME CASTRO PAREDES DAVID CAICEDO OE2-62 SANJUAN

legalName: INNOVA NEXPA S.A.

ALCAMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

streetAddress: S60C AV.MALDONADO E1-154 COCHAPAMBA

legalName: ALCAMO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

AILID IMPORTADORA S.A.S. B.I.C.

streetAddress: E12 E11  SANJUAN

legalName: AILID IMPORTADORA S.A.S. B.I.C.

rationale: TRA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE NETWORKING PARA CELEC EP -  TRANSELECTRIC


name: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

scheme: EC-RUC

rationale: TRA SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRES TURNOS PARA OPERADORES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP TRANSELECTRIC PARA LA SUBESTACION SANTA ELENA

initiationType: tender


Unidad

scheme: SERCOP

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DOBLE CABINA MENOR A 3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR

scheme: CPC

description: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y MIXTA CON CONDUCTOR

currency: USD

description: ADJUDICAR el contrato proveniente del procedimiento de Subasta Inversa signado con el código Nro. SIE-CELECEP-2025-07023, que tiene por objeto el ?TRA SERVICIO DE TRANSPORTE DE OPERADORES DE LA SUBESTACIÓN MOLINO DE CELEC EP TRANSELECTRIC? sobre la base del informe de recomendación emitido por el Delegado de la Máxima Autoridad, al Oferente compañía EMPRESA DE TRANSPORTES DANIEL PALACIOS S.A. con RUC: 0190167259001 por un monto de USD 66.727,44 SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 sin incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA transporte no grava IVA, con plazo de ejecución contractual de setecientos treinta 730 días en los horarios de salida 07h00 e ingreso 15h00 aproximadamente puede incluir días de feriado y fines de semana. La ejecución del servicio iniciará a partir de la notificación de inicio del Administrador del Contrato.

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO  DE PASAJEROS

title: SIE-CELECEP-2025-07023-238940

status: active

answer: Aclaración 1: Los oferentes deberán presentar el Anexo para ?Análisis de Vinculaciones?, el cual se adjunta ala presente Acta (Ver Anexo adjunto).

description: ACLARACION

answer: LA CANTIDAD DE CARACTERES EN EL PRESENTE CAMPO ES INSUFICIENTE, REMITIRSE AL DOCUMENTO ADJUNTO

description: BUENAS TARDESESTUMADOS ENTIDAD CONTRATANTE, EXIISTEN RUTAS DE RECOORITO, LA JORNADA SERA DE LUNES A VIERNES, 8 HORAS LABORABLES Y 22 DIAS AL MES

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 SAN BLAS

roles: tenderer supplier

region: AZUAY

locality: PAUTE

streetAddress: RAMON BORRERO LUNTUR S/N PAUTE, CABECERA CANTONAL

title: Subasta

status: successful

status: terminated


description: FUMIGACIONES PARA INDUSTRIAS

description: FUMIGACIONES PARA INDUSTRIAS

description: SERVICIOS DE FUMIGACION Y OTROS MEDIOS DE LUCHA CONTRA LAS PLAGAS

description: CONFORME RESOLUCIÓN NRO. TRA-RES-0105-25

title: SERVICIOS QUE CONSISTEN EN LA DESINFECCION DE VIVIENDAS Y OTROS EDIFICIOS

description: FUMIGACIONES PARA INDUSTRIAS

description: FUMIGACIONES PARA INDUSTRIAS

title: SIE-CELECEP-2025-07032-238940

answer: LA CANTIDAD DE CARACTERES ES INSUFICIENTE, VER ACLARACIÓN 1 DEL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADJUNTA

description: ACLARACION

answer: Existe un estudio de mercado donde en la fase inicial del proceso donde se especifica cómo se obtuvo el presupuesto referencial el mismo que se encuentra subido en el portal de compras públicas en el proceso SIE-CELECEP-2025-07032 para conocimiento público de los señores oferentes, además que existen las proformas utilizadas y subidas para determinar el presupuesto referencial las mismas que se encuentran en el portal.En esta fase el delegado del proceso está encargado de la fase precontractual y evaluar a los oferentes y sus propuestas además de evaluar la información y la documentación que presente, en cumplimiento estricto a las normas propuestas por el SERCOP y los términos de referencia del proceso.

description: ESTIMADA COMISION EL LEVANTAMIENTO DEL PRESUPUESTO NO ES CORRECTO, USTEDES COMO COMISION DEBERIAN REVISAR ANTES DE SEGUIR CON EL PROCESO YA QUE EL CONTROL DE PLAGAS ES UN SERVICO QUE YA EXISTE Y POR TAL RAZON YA HAY UN COSTO PROMEDIO EN EL MERCADO Y LA FRECUENCIA PARA REALIZAR EL SERVICIOTAMBIEN.

answer: Respuesta 1 Pregunta 1Para este proceso de contratación se verificará la experiencia del ver TDR numeral 7.3 PERSONALTÉCNICO MÍNIMO, si el profesional propuesto cumple con la experiencia técnica requerida no existen objeciones dentro de este proceso.Respuesta 2 Pregunta 1Regirse a TDR. 7.6 OTROS PARAMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD numeral 2 Presentar las hojas técnicas certificadas de cumplimiento de las normas INEN o MSP en idioma español del producto químico ofertado. Se refiere a las fichas técnicas de los productos.Respuesta 3 Pregunta 1Regirse a TDR 2 ITEMS QUE CONFORMAN EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: donde se establece 8 intervenciones, coma parte del objeto de contratación en 2 años (730 días)

description: Estimada entidad para el caso del supervisor, este puede ser un ingeniero Forestal, con amplia experiencia y conocimiento de las labores a ejecutar. Por favor solicito muy comedidamente dar paso a esta solicitud, dando ampliación a los principios de contratación pública de oportunidad, concurrencia y trato justo. 2. Cuando manifiestan "Presentar las hojas técnicas certificadas de cumplimiento de las normas INEN o MSP en idiomaespañol del producto químico ofertado." Se refieren a las fichas técnicas y MSDS de los productos a usar entregada por los proveedores o fabricantes? 3. El total de intervenciones será de 8, dentro de los 730 días del plazo contractual?. Gracias por su amable atención.

description: TRA SERVICIOS DE FUMIGACION, DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA SUBESTACIONES Y BODEGAS QUE COMPRENDEN LAS ZONAS OPERATIVAS NOROCCIDENTAL, SUROCCIDENTAL Y SURORIENTAL DE CELEC EP UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC

TERMI-PLAG S.A.S.

region: GUAYAS

locality: SAMBORONDON

streetAddress: URB. LA GLORIA DIAGONAL AL C.C. EL DORADO MAZ 37 LOTE E1 LA PUNTILLA

legalName: TERMI-PLAG S.A.S.

PINZON CHAMBA AUNER EDUARDO

region: LOJA

locality: LOJA

streetAddress: LAUTARO LOAIZA AV. CUXIBAMBA 52-06 SUCRE

legalName: PINZON CHAMBA AUNER EDUARDO

Aimacaña Montaguano Hernán Xavier

streetAddress: S32 PASAJE OE2B OE256 SAN BLAS

legalName: Aimacaña Montaguano Hernán Xavier

Jarrin Ibadango Angel Daniel

streetAddress: N90C N92B 14 LA VICENTINA

legalName: Jarrin Ibadango Angel Daniel

LANDCRYSTAL CIA. LTDA.

streetAddress: ISLA FLOREANA AV. DE LOS SHYRIS 223 LA VICENTINA

legalName: LANDCRYSTAL CIA. LTDA.

title: Subasta


title: TABLEROS, CONSOLAS, MESAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS CON APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, ETC., PARA CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: SISTEMA DE SUPERVISION, CONTROL, PROTECCION Y MEDICION PARA SUBESTACIONES

title: SIE-CELECEP-2025-07034-238940

answer: Se adjunta respuesta con anexos a convalidación de errores realizada por la entidad contratante.

name: CONSTRUCTORA GGV ASOCIADOS INPROCONFI S.A.

description: LA CANTIDAD DE CARACTERES EN EL PRESENTE CAMPO ES INSUFICIENTE, REMITIRSE AL DOCUMENTO ADJUNTO

answer: Por medio de la presente, INDUELECTRIC, Industriales Eléctricos y Asociados S.A., da respuesta a las convalidaciones de errores realizadas para el proceso No. SIE-CELECEP-2025-07034

name: INDUSTRIALES Y ELECTRICOS ASOCIADOS S.A. INDUELECTRIC

answer: Aclaración 7: Se realizará una reunión técnica para solventar sobre el diseño eléctrico y arquitectura del sistema se realizará el 21 de mayo en las instalaciones del CELEC EP Transelectric Carapungo de 10:00 a 10:30. Para la reunión se aceptará un representante por cada oferente. Se debe enviar un correo electrónico confirmando el asistente con su respectivo número de cédula al correo: christian.cuasmiquer@celec.gob.ec

description: ACLARACION

answer: Aclaración 6: Existen 4 redes GOOSE (capa 2) desde las subestaciones hacia los dos Centros de Control que se encargan exclusivamente de enviar los datos de estados de los elementos monitoreados, mediciones para los cálculos de estrategias y alarmas críticas; y recibir en el caso de subestaciones de mitigación, los comandos de disparos de los interruptores asociados a carga y generación. La red MMS (capa 3), es la encargada de enviar toda la información de estados, alarmas y mediciones hacia el sistema central de monitoreo del SPS, adicionalmente se utiliza para realizar la gestión remota de los relés maestros y esclavos de subestación y centros de control.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 5: Se debe tener presente la información del ANEXO 1C ARQUITECTURA DEL SISTEMA, en donde se indican las condiciones, lógicas y funciones que tienen los equipos para realizar lo requerido en el Sistema Nacional Interconectado.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 4: Se debe tomar en cuenta lo indicado en el numeral 9.4 del ANEXO 1 Especificaciones Técnicas, ?El cumplimiento total de las especificaciones técnicas es indispensable para que el oferente continúe a la siguiente etapa del proceso. Este parámetro se calificará a partir de la información ingresada en el formulario de la oferta y en el Anexo 1A ?Datos técnicos garantizados?, documento que deberá ser debidamente firmado.?

description: ACLARACION

answer: Aclaración 3: Los equipos existentes en Centros de Control PCS992M (Master), tienen tarjetas diferentes a las de subestaciones, ya que dispone de tarjetas de procesamiento de señales y tarjetas de comunicación Ethernet, los cuales tienen toda la programación de las estrategias.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 2: Se indica que los equipos existentes en subestaciones PCS992S (slave) y PCS992M (Master) son de características diferentes, ya que el/los equipos slave recibe las señales de los equipos de patio: analógicas y digitales, los cuales no tienen funciones adicionales; en cambio, los master reciben las señales de los slave, los cuales tienen funciones adicionales para toma de decisiones y monitoreo de estados para enviar a los equipos instalados en los centros de control.

description: ACLARACION

answer: Aclaración 1: Las especificaciones técnicas de los equipos instalados en los proyectos SPS de las etapas anteriores (1, 2, 3.1), no pueden ser incluidas en el proceso actual por razones de confidencialidad de la información; sin embargo, se puede indicar que los equipos instalados son: PCS992M, PCS992S. Por lo tanto, los equipos que se instalen deben garantizar la interoperabilidad entre los equipos nuevos y los existentes.

description: ACLARACION

answer: Por favor diríjase a la aclaración siete.

description: Señores entidad en que días, horarios se podrá hacer una inspección técnica y contacto delprofesional que apoyara con este requerimiento

answer: Se puede ofertar equipamiento mejor o igual a lo indicado en las especificaciones técnicas.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente que se indique si se requiere que los multiplexores, switches o relés ofrezcan capacidad de expansión modular, para facilitar la implementación de la siguiente etapa del SPS.

answer: Este proceso corresponde a la Etapa 2 del SPS3, existe información pública subida al SERCOP sobre las anteriores ampliaciones al sistema SPS. Sin embargo, puede revisar el Anexo 1 y 1A de las especificaciones técnicas.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente que se indique si se dispone de un alcance preliminar o consideraciones funcionales de la Etapa 3 del SPS para tomar en cuenta en el dimensionamiento de equipos actuales.

answer: La calificación se realizará conforme al pedido en los TDRs, cabe indicar que el sistema actualmente ya dispone de un sistema de monitoreo centralizado.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, se valorará que los equipos ofertados cuenten con plataforma unificada de administración y diagnóstico para facilitar la supervisión centralizada del sistema?

answer: El Sistema actual dispone de modo de prueba, el cual permite realizar cualquier simulación, adicional, en las pruebas FAT se deberá armar un equivalente del sistema total, que debe interactuar con los equipos nuevos.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente se indique si para las pruebas FAT, es necesario simular la lógica SPS con contingencias N-2 reales o se pueden usar scripts simulados.

answer: El suministro deberá contener el Plug de la marca ofertante para el bloque de pruebas.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente que se aclare si el bloque de pruebas debe tener compatibilidad exclusiva con el protocolo NR-Electric, o se permite el uso de un equipo interoperable con los dispositivos de protección del sistema, siempre que garantice pruebas seguras en carga y señal.

answer: Por favor diríjase a la aclaración seis.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente que se indique cuáles son los lineamientos específicos para la configuración de la red MMS en relación con el uso de GOOSE multicast y la implementación de switches redundantes

answer: Los switches que se solicitan son para reemplazar los switches actuales de los centros de control, estos switches reciben los canales MMS y también son para conexión de servidores y consolas; por lo que, por disponibilidad de espacio, no se puede aceptar dos switches de 24 puertos. Se aclara que las especificaciones técnicas de los multiplexores ópticos requeridos constan en el Anexo_1N_Multiplexores.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente que para el Switch canales MMS se acepte dos switches de 24 puertos en lugar de un switch de 48 puertos, siempre que se garantice la disponibilidad de los mismos servicios y el cumplimiento funcional, incluyendo el total de puertos ópticos uplink requeridos.

answer: Por favor diríjase a la aclaración dos.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente se indique si los relés esclavos deben contar con capacidad de procesamiento local RTU/PLC, o su función se limita estrictamente al envío de datos al sistema maestro.

answer: Para el caso de alimentadores, los relés no son de protección, solamente se encargan de ejecutar disparos vía GOOSE desde el centro de control

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente se indique si para la función de protección de alimentadores se requiere que la lógica de disparo resida internamente en el equipo relé de disparo o si se acepta que dicha lógica se implemente principalmente en un RTAC o equipo central.

answer: Se requiere que los equipos usen encapsulamiento GFP, según consta en el Anexo_1N_Mulitplexores

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente se aclare si para el multiplexor óptico se acepta el uso de equipos que usen encapsulamiento diferente a GFP por ejemplo, MPLS puro o VSN, siempre y cuando la solución propuesta demuestre una funcionalidad y rendimiento equivalentes o superiores para los servicios requeridos.

answer: Se utiliza protocolo IRIG-B.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente se indique quétecnologías o estándares se utilizan actualmente para la sincronización de tiempo en lassubestaciones del SPS.

answer: El sistema NCE-T, una plataforma de gestión de red, específicamente diseñada para redes de transporte de datos, que permite la automatización, la gestión y el análisis de redes ópticas. Los multiplexores ópticos ofertados deben ser completamente compatibles con el software de gestión iMaster NCE-T que actualmente dispone CELEC EP – TRANSELECTRIC en su centro de gestión, según lo detallado en el Anexo_1N_Multiplexores

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente se indique cuál esel sistema exacto de administración de red que se usa NCE-T, debido a que comprendersu arquitectura y funcionalidades específicas es crucial para asegurar lainteroperabilidad, planificar futuras integraciones y/o mantenimientos.

answer: La entidad no dispone de registros de prueba de interoperabilidad entre los equipos indicados con respecto al Sistema SPS.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente se aclare si elsistema actual admite interoperabilidad con RTACs u otros controladores distintos al deNR-Electric, dado que esta capacidad permitiría mayor flexibilidad en la selección deequipos y facilitaría la integración de sistemas existentes o futuros, optimizando así lagestión y control general.

answer: El SPS, es un sistema que está instalado desde el año 2014, por lo que se puede indicar que los equipos existentes en las Subestaciones, manejan protocolo propietario (Esclavo hacia maestro), desde los equipos de Subestación hacia los Centros de Control (maestro subestación hacia maestro Centro de Control) se utiliza protocolos de la norma IEC 61850: GOOSE y MMS

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente se aclare si sepermite que los equipos de monitoreo y mitigación utilicen protocolos abiertos, comoIEC 61850, en lugar del protocolo propietario NR-Electric, considerando que estosprotocolos ofrecen mayor interoperabilidad entre diferentes fabricantes y sistemas, loque puede reducir costos de integración y aumentar la flexibilidad en la selección deequipos.

answer: Los equipos existentes en las Subestaciones, manejan protocolo propietario, desde los equipos de Subestación hacia los Centros de Control se utiliza protocolos: GOOSE y MMS. Por favor diríjase a las aclaraciones uno y dos

description: Estimados miembros de la comisión técnica, solicitamos atentamente se indique queprotocolos de comunicación están actualmente implementados entre los dispositivosdel Sistema de Protección Sistémico.

answer: El proceso es abierto y el equipamiento puede ser de otra marca siempre y cuando se integre adecuadamente al equipamiento existente. Por favor diríjase a las aclaraciones cuatro y cinco.

description: ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN, REVISANDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA VEMOS QUE ESTE PROYECTO UTILIZA LA TEGNOLOGIA DE LA FIRMA NR ELECTRIC, NO HABRÍA NINGÚN INCONVENIENTE EN UTILIZAR PARE EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO UNA TEGNOLOGIA PARECIDA QUE CUMPLA CON LA EXIGENCIAS DE ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN TALES COMO: ARQUITECTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE, HMI, NORMAS, PROTOCOLOS Y  ESTÁNDARES ELÉCTRICOS, DE CONTROL Y TELECOMUNICACIONES ???

answer: El proceso es abierto y el equipamiento puede ser de otra marca siempre y cuando se integre adecuadamente al equipamiento existente

description: ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN, REVISANDO LA INFORMACIÓN VEO QUE LA BASE DE ESTE PROYECTO UTILIZA LA TEGNOLOGIA DE LA FIRMA NR ELCTRIC, NO HABRÍA  NINGÚN INCONVENIENTE SI SE UTILIZA PARA DESARROLLAR ESTE PROYECTO UNA TEGNOLOGIA PARECIDA DESDE EL PUNTO DE VISTA QUE CUMPLA CON  LOS PARÁMETROS, NORMAS Y ESTÁNDARES PROPIOS DE ESTE PROYECTO???

answer: Por favor diríjase al apartado cuarto de aclaraciones

description: ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN, SIENDO UN PROYECTO DE TEGNOLOGIA IMPORTANTE SE NECESITA EL DISEÑO ELÉCTRICO, CONTROL Y DE TELECOMUNICACIONES ASÍ COMO DE SU MEMORIA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPIAS DE  LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SISTÉMICA DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN SPS3 ETAPA 2, PARA PODER EVALUAR DE MEJOR ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN Y PODER ENTREGAR UNA OFERTA TECNO-ECONOMICA DEBIDAMENTE SUSTENTADA

answer: El servicio contempla la expansión en subestaciones, con nuevos equipos y ampliación de los existentes. En los centros de control se realizará el remplazo y la ampliación de los tableros existentes

description: Favor aclarar si el sistema que se va a instalar va a funcionar como un sistema adicional al existente o se va a realizar un reemplazo del sistema actual, ya que en una parte de los documentos habla de desmontar equipos.

answer: Se desmontarán los tableros existentes; en total son 4 tableros existentes en los Centros de Control, dos en Transelectric y dos en CENACE. Las especificaciones del montaje de los nuevos tableros se realizarán el diseño en sitio

description: Estimada comisión, en las especificaciones indica: -La contratista deberá desmontar-, en ningún lado se detalla que equipos se deben desmontar, favor aclarar y detallar que equipos se deben desmontar.

answer: Por favor diríjase a la aclaración 1.

description: Estimada comisión, considerando que se debe hacer una integracion al sistema actual, los equipos deben ser compatibles con el protocolo propietario del fabricante del equipamiento NR-ELECTRIC, como se indica en los anexos?

answer: Por favor diríjase a la aclaración 1.

description: Estimada comisión su ayuda compartiendo las especificaciones técnicas que debe cumplir cada uno de los equipos de la solución indicada.

description: TRA ADQUISICION Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SISTEMICA DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION SPS3 ETAPA 2

mainProcurementCategory: goods

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: SOLAR 14 TARQUI

streetAddress: PAYAMINO Y 6 DE DICIEMBRE: frente al club los girasoles E7-47 SAN BLAS


description: CALIBRACIÓN DE MEDIDORES

description: CALIBRACIÓN DE MEDIDORES

name: LABORATORIO DE ENERGÍA Y CALIBRACIÓN DEL ECUADOR LABENERGY CIA.LTDA.

description: ADJUDICAR el contrato proveniente del procedimiento de Subasta Inversa signado con el código Nro. SIE-CELECEP-2025-07033 sobre la base del informe de recomendación emitido por el Delegado del procedimiento al oferente LABORATORIO DE ENERGÍA Y CALIBRACIÓN DEL ECUADOR LABENERGY CIA. LTDA. con RUC: 1792909864001 por un monto de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 $ 6.295,00 dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el impuesto al valor agregado IVA, con un plazo de ciento ochenta 180 días calendario contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato.

title: SERVICIOS DE TRANSMISION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA

description: CALIBRACIÓN DE MEDIDORES

description: CALIBRACIÓN DE MEDIDORES

title: SIE-CELECEP-2025-07033-238940

answer: Si es válido el cambio en el titulo del personal, siempre y cuando cumpla con lo indicado en la documentación solicitada

description: Estimada comision técnica favor indicar si aceptan una función diferente a la requerida en personal técnico ya que lo solicitado es Director del Laboratorio y como ustedes conocen cada empresa es diferente y se puede tener en la estructura: Jefe de Laboratorio y/o Responsable Técnico, cumpliendo el nivel de experiencia y formación académica que solicitan.

answer: Se requiere la colocación de sello de seguridad físico, no únicamente adhesivo

description: En la metodología de trabajo indica colocación de sellos de seguridad, requieren un sello tipo mariposa o puede ser un adhesivo de seguridad que indique la fecha de calibración.

answer: La calibración se efectuará en campo y la inyección se realizara en las borneras respectivas asociadas al medidor

description: Indicar si en todos los casos el medidor es desenergizado y entregado por la entidad contratante al personal del laboratorio para realizar la calibración, si no es así por favor detallar en que casos no aplica este proceso, ya que en el anexo 1 en la metodología de trabajo indica " si aplicare"

answer: Es para energía reactiva y activa

description: Favor indicar si calibración es solo para energía activa

answer: Los medidores son 5A y 115 fase - fase, sin embargo el equipo de inyección debe tener facilidad para seleccionar diferentes valores de inyección

description: favor confirmar el voltaje y corriente de trabajo de los medidores ya que son los usados en la calibración.

description: TRA SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTIVA CLASE 0.2S Y/O 0.5S CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LAS SUBESTACIONES MACHALA DE LA BAHIA ZORRITOS 1, TULCAN BAHIA PANAMERICANA Y PIMAMPIRO LAS BAHIAS COLOMBIA1,2,3 Y 4 PROPIEDAD DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TRANSELECTRIC

streetAddress: CalleT2 Calle Z 1168 CENTRO HISTORICO

SUPTELEC S.A.

streetAddress: LA PRADERA AV. DIEGO DE ALMAGRO N-38 SAN BLAS

legalName: SUPTELEC S.A.

title: Subasta


description: FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA

description: FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA

description: HERRAMIENTAS MANUALES CON APLICACION TERMICA

name: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.

description: RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN Nro. TRA-RES-0107-25

title: HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS DE USO MANUAL, CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO

description: FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA

description: FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA

title: SIE-CELECEP-2025-07036-238940

answer: Nosotros ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A., adjuntamos Anexo 1I debidamente diligenciado

description: Estimado oferente, con la finalidad de validar el cumplimiento de todos los documentos del numeral 1.3 y el cumplimiento del artículo 114.1 de la NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SNCP, debe presentar la ?Información para análisis de vinculaciones?, para lo cual debe completar el Anexo 1I adjunto.

answer: Nosotros ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A., validamos cumplimiento del personal mínimo técnico requerido así como la experiencia mínima requerida

description: Estimado oferente, con la finalidad de validar el cumplimiento del personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima requerida del personal técnico, debe presentar la información solicitada en los numerales 8.2 ?PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO? y 8.3 ?EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO? del documento ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TÉRMINOS DE REFERENCIA?

answer: Estimados senores CELEC Milestone anexa a la plataforma las convalidaciones requeridas en el proceso contractual

description: CONVALIDACIÓN 1:  Estimado oferente, con la finalidad de validar el cumplimiento de la experiencia mínima requerida del personal técnico, debe presentar la información certificados de experiencia solicitada en el numeral 8.3 ?EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO? del documento ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TÉRMINOS DE REFERENCIA?.

answer: Se remite el enlace para la apertura de ofertas, reunión telemática que se llevará a cabo el día 09 de mayo del 2025 a las 15:00 horas.https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Njc1ZGNiNDUtMzdiOC00NTlkLTg4NmYtODBlYzRmM2QwNzZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200460663-ae36-41a3-a135-08f8a06015b0%22%2c%22Oid%22%3a%2203cacb94-da08-4e4f-9363-9152ed2746f5%22%7d

description: ACLARACION

answer: Estimado oferente, el requisito solicitado en el Anexo 1A - Datos Técnicos Garantizados,  indica en el numeral 1.5 Tiempo máximo de horneado = 9 segundos, es decir que, el rango  de valores aceptables para este parámetro es de 0 a 9 segundos; por lo tanto, se ratifica que los equipos ofertados deberán cumplir con lo señalado en el Anexo 1A - Datos  Técnicos Garantizados.

description: En el Anexo 1 de Especificaciones Técnicas se detalla que el tiempo de horneado debe ser de 9 segundos. En el mercado entre las máquinas de fusión top se considera el tiempo de horneado entre 9 y 15 segundos,  agradecemos sea considerado este rango y que no sea ajustado a un valorespecífico.

answer: Estimado oferente, efectivamente para comprobar la ejecución de la calibración de los  subsistemas de la fusionadora, se requiere un certificado emitido por la contratista, y  además en el informe técnico emitido para cada equipo se debe incluir registro  fotográfico y reporte de resultados de las actividades realizadas.  El detalle técnico del alcance del servicio de mantenimiento, incluida la calibración, se  encuentra en el Anexo 1B- Alcance Mantenimiento.

description: Estimada entidad en relacion a la calibracion de las 12 fusionadoras, es necesario presentar algun tipo de certificado a su entidad. De ser asi detallar los documentos necesarios para cubrir el item de calibracion

answer: Estimado oferente, según lo establecido en los numerales 1.3 Alcance y 1.4 Metodología  del Trabajo de las Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia del proceso,  en lo relacionado al servicio de mantenimiento, el alcance del presente proceso  únicamente incluye el diagnóstico y mantenimiento preventivo de las fusionadoras.   En caso de detectarse alguna necesidad de mantenimiento correctivo, sea mano de obra  o repuestos, los mismos serán solamente detallados por la contratista en el reporte  técnico que se deberá entregar con cada equipo.   El detalle técnico del alcance del servicio de mantenimiento se encuentra en el Anexo 1B- Alcance Mantenimiento.

description: Estimas entidad por favor indicar para el  mantenimiento de preventico de las fusionadoras como se va a proceder en caso de derterminar que se requieren partes o piezas a reemplazar no consideradas en su estudio de mercado. Aclarar el procedimiento de cotizacion de materiales extras o piezas de repuesto que sean requeridos para un adecuado funcionamiento de los equipos.

answer: Estimado oferente, con base a lo establecido en el numeral 3.8 Lugar de entrega de las  Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia, a continuación, se detalla la  dirección de entrega de los bienes:  ?Los bienes serán entregados en la bodega de CELEC EP Transelectric ubicada Carapungo, Av. Giovanni Calles OE12-02 y Padre Luis Vaccari.  Los servicios serán prestados en las instalaciones de la contratista, dado que se requiere  la disponibilidad de equipos y herramientas especializadas.?  Respecto a la modalidad de entrega del objeto contractual, según lo establecido en el  numeral 6 Entrega Recepción y Suscripción de Actas de las Especificaciones Técnicas /  Términos de Referencia, se ratifica que:  Para los bienes NO se aceptan entregas parciales: ?(?) Para el efecto, el administrador y  el guardalmacén recibirán los bienes y suscribirán la respectiva acta de entrega única  y definitiva (?)?.  Para los servicios de mantenimiento se realizarán entregas  parciales  parciales

description: Estimada entidad, por favor indicar la direccion exacta para la entrega del material objeto del contrato, ademas de indicar si tienen contemplado entregas parciales

answer: DOCUMENTOS ADJUNTOS

description: ACLARACION

description: TRA ADQUISICION DE FUSIONADORAS PARA LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS DEL  SNI INCLUYE MANTENIMIENTO DE FUSIONADORAS EXISTENTES

streetAddress: PABLO PAREDES AV GALO PLAZA LASSO E2 - 34 LA FLORESTA

MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

streetAddress: EL TELEGRAFO EL TIEMPO E6-92 SANTA BARBARA

ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A.

streetAddress: JOSE MANUEL ARIZAGA ESQUINA JORGE DROM E3-37 LA VICENTINA

legalName: ECUAINTEGRAL CONSULTING S.A.

title: Subasta


description: PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I

name: RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA

description: RESOLUCIÓN Nro. TRA-RES-0120-25

title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

title: SIE-CELECEP-2025-07040-238940

answer: RESPUESTA SI CUMPLE CONSORCIO

answer: RESPUESTA SI CUMPLE CONSORCIO

description: Estimado oferente revisar el documento adjunto respecto a la solicitud de convalidaciones

answer: Estimada Entidad, se adjunta la convalidación de acuerdo con lo solicitado.

name: CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A.

answer: Estimada entidad,se procede a convalidar lo solicitado a nuestra empresa, para lo que se adjunta 4 documentos en PDF con la firma del representante legal de la empresa

answer: ACLARACIÓN No. 6En el numeral 1.6 INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD, en la Tabla No. 2.- Características de los componentes del actual sistema de hardware y software unificado, en el ítem 3 y 4 sustitúyase ?Contract ID: 16149087? por ?Site ID: 16149087, Contract No: VO-4109540040-R:10AUG23?

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN No. 5Revisar documento adjunto

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN No. 4Revisar documento adjunto

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN No. 3:Revisar el documento adjunto

description: ACLARACION

answer: ?Aclaración No. 2:En el numeral 7.2.2 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO de los Términos de Referencia inclúyase el siguiente texto:Se considerarán como válidos los certificados de experiencia correspondientes a proyectos ejecutados durante los diez años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN No.1Favor revisar el documento adjunto

description: ACLARACION

answer: Estimado Oferente, la garantía por cada parte o pieza reemplazada se deberá extender con vigencia de 1 año a partir de la fecha de reemplazo o hasta la fecha de EOSL (End of Supporte/Service Life) declarada por el fabricante, lo que ocurra primero, conforme lo indicado en el numeral 3.9 GARANTÍAS Y OTROS DOCUMENTOS ADICIONALES QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO.

description: Estimada Entidad para la activación de las garantías se deberá considerar hasta el tiempo indicado, de darse el caso que no se pueda extender hasta el tiempo solicitado se emitirá hasta la fecha que la marca lo proporcione.

answer: Estimado Oferente, su entendimiento es correcto. Para el Especialista en Networking se solicita Certificación vigente a nivel asociado o superior en networking en al menos una de las siguientes marcas: Extreme, Cisco, Huawei, Juniper, HP.

description: Estimada Entidad para el Especialista en Networking están solicitando ?Certificación vigente a nivel asociado o superior en networking marcas Extreme, Cisco, Huawei, Juniper, HP?, se entiende que debería ser un Especialista con al menos una de las marcas requeridas.

answer: Estimado Oferente, el número de contrato registrado en el portal de Broadcom es VO-4109540040-R:10AUG23 y el Site ID es 16149087.

description: En base a el Item 1.6 INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD, En el item 3 y4 correspondiente a la información de Vmware agradecemos confirmar si el número de contrato indicado Contract ID: 16149087 corresponde al contrato que actualmente consta registrado en el portal de Broadcom para VMware

answer: Estimado Oferente, de acuerdo con lo indicado en el numeral 7.2.1 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO de los Términos de Referencia: ?Un mismo especialista puede desempeñar más de una función en el proyecto si cumple con todos los requisitos para dichas funciones.?

description: Estimada entidad de acuerdo a los TDR se solicitan 4 técnicos en diferentes perfiles se puede aceptar que un técnico cumpla con dos roles a la vez.

answer: Estimado Oferente, la presentación del certificado de prevención en riesgos laborales (riesgos eléctricos) vigentes, avalados por SENECYT es una obligación de la CONTRATISTA previo al inicio de los trabajos en la ejecución contractual, no es necesaria su presentación en la Oferta Técnica.

description: En el item 3.7.2 OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ?LA CONTRATISTA se obliga a que previo a iniciar los trabajos, todo su personal técnico de campo deberá presentar el certificado de prevención en riesgos laborales riesgos eléctricos vigentes, avalados por SENECYT. Se solicita que este documento sea entregado una vez adjudicado o para la firma del contrato.

answer: Estimado Oferente, la garantía por cada parte o pieza reemplazada se deberá extender con vigencia de 1 año a partir de la fecha de reemplazo o hasta la fecha de EOSL (End of Supporte/Service Life) declarada por el fabricante, lo que ocurra primero, conforme lo indicado en el numeral 3.9 GARANTÍAS Y OTROS DOCUMENTOS ADICIONALES QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO.

description: ?La garantía debe incluir: - La Contratista deberá emitir un documento de garantía técnica por cada parte o pieza reemplazada con una vigencia de un 1 año a partir de la fecha de reemplazo, o hasta la fecha de EOSL End of Support/Service Life declarada por el fabricante, lo que ocurra primero.?, Estimada entidad tomar en cuenta que cuando se realiza el reemplazo de una parte o equipo dentro del período de garantía original, el componente reemplazado no adquiere automáticamente un nuevo período de garantía, sino que mantiene la vigencia original del contrato de garantía o soporte, es decir, el plazo restante hasta completar el primer año o hasta la fecha de EOSL End of Support/Service Life, lo que ocurra primero.En este caso por favor se solicita aclarar que la garantía por cada parte o pieza reemplazada se extenderá únicamente por el tiempo restante del contrato original o hasta la fecha de EOSL End of Support/Service Life, lo que ocurra primero.

answer: RESPUESTA No. 15Revisar documento adjunto

description: En la ?Tabla No. 4 – SLA para soporte de fábrica de Vmware? En relación con los tiempos de respuesta definidos, se solicita tener en cuenta la siguiente observación conforme al SLA oficial del fabricante:?Prioridad 2: 4 horas laborables?Prioridad 3: 8 horas laborables?Prioridad 4: 12 horas laborablesAgradecemos tomar en cuenta esta información y confirmar si corresponde realizar el ajuste respectivo.

answer: Estimado Oferente, el health check, la evaluación de configuraciones y la elaboración del informe no serán consideradas dentro del total de las 60 horas de soporte especializado. La remediación de las alertas que sean solicitadas por el Administrador de Contrato sí será considerada dentro del total de las 60 horas de soporte especializado.

description: En el Ítem 1.5.1 GENERALIDADES indica ?La Contratista deberá llevar a cabo un health check y una evaluación de las configuraciones implementadas en el sistema de hardware y software objeto del contrato dentro de los dos meses siguientes a la suscripción del mismo. Como resultado, se entregará un informe que refleje las alertas identificadas y clasificadas por criticidad crítico, alto, medio, bajo Adicionalmente, con el acompañamiento del personal técnico de CELEC EP – TRANSELECTRIC, se deberá efectuar la remediación de alertas catalogadas como críticas y altas, lo cual se considerará dentro de las horas de soporte técnico. Estimada entidad, de acuerdo con lo indicado, entendemos que las actividades descritas incluyendo el health check, la evaluación de configuraciones, la elaboración del informe y la remediación de alertas críticas y altas serán consideradas dentro del total de las 60 horas de soporte especializado. Agradecemos su confirmación o la aclaracion

answer: Estimado Oferente, para mitigar cualquier riesgo operativo derivado de la ejecución de las pruebas de recuperación simulando la pérdida total de uno de los nodos pertenecientes a los clústeres de Quito y Pascuales, la Contratista en conjunto con CELEC EP – TRANSELECTRIC elaborarán un plan de contingencia que será parte del plan de trabajo que debe ser entregado al Administrador de Contrato previo a la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo.

description: En los TDR numeral 1.5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO subnumeral 1.5.1 GENERALIDADES, en lo que se refiere a soporte técnico especializado establece que: Adicionalmente, se requerirá realizar pruebas de recuperación simulando la pérdida total de uno de los nodos a nuestro entender personal técnico especializado de la entidad participará activamente en la ejecución de dichas pruebas, y que, para mitigar cualquier riesgo operativo derivado de su ejecución, la entidad cuenta con un plan de contingencia y respaldos actualizados que garanticen la continuidad del servicio en caso de una eventual afectación, por favor ratificar o rectificar nuestro entendimiento.

answer: Estimado oferente, la renovación de la garantía técnica y del soporte técnico con el fabricante para toda la plataforma hiperconvergente marca NUTANIX y los switches marca EXTREME efectivamente debe iniciar después de la fecha de finalización de la garantía y soporte vigentes. Esta fecha será notificada por el Administrador de Contrato conforme se indica en el numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

description: En los TDR numeral 1.5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO subnumeral 1.5.1 GENERALIDADES, en lo que se refiere a la renovación de la garantía técnica y soporte técnico de fábrica menciona que: "La Contratista gestionará la renovación de la garantía técnica y del soporte técnico con el fabricante para toda la plataforma hiperconvergente marca NUTANIX y los switches marca EXTREME por un período de un  año, esta garantía estará vigente a partir de la fecha indicada en la notificación escrita de inicio del plazo contractual por parte del Administrador de Contrato considerando las políticas de los fabricantes, entendemos que la cobertura de la garantía renovada debe iniciar a partir de la fecha de finalización de la garantía actual vigente, a fin de evitar superposición de períodos de cobertura, por favor ratificar o rectificar nuestro entendimiento

answer: Estimado Oferente, su entendimiento es correcto. Las horas destinadas al diagnóstico del evento, previo al escalamiento a fábrica, serán consideradas dentro de las horas de soporte técnico especializado local.

description: En los TÉRMINOS DE REFERENCIA numeral 1.5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO subnumeral 1.5.1 GENERALIDADES, en lo que se refiere a soporte técnico especializado establece que: ?Las horas de soporte que requieran el escalamiento y revisión con fábrica no serán consideradas dentro de las horas de soporte técnico especializado local.? para escalar el evento a fabrica es necesario que personal especializado realice un diagnóstico técnico local, con el fin de determinar la naturaleza del incidente y justificar su escalamiento. En ese sentido, entendemos que las horas dedicadas a dicho diagnóstico serán consideradas dentro de las horas de soporte técnico especializado local, por favor ratificar o rectificar nuestro entendimiento.

answer: RESPUESTA No. 10Revisar el documento adjunto

description: En los TÉRMINOS DE REFERENCIA numeral 1.5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO subnumeral 1.5.1 GENERALIDADES, en lo que se refiere a soporte técnico especializado establece que: ?Se dispondrá de 60 horas efectivas de soporte técnico para el sistema de hardware y software Nutanix, Vmware, Veeam y Extreme objeto del presente contrato estas horas se utilizarán bajo demanda y se considerarán en el pago anual.? considerando que para cumplir con los Niveles de Servicio requeridos para la gestión y respuesta a incidentes es necesario contar con personal especializado, por lo que solicitamos a la entidad establecer que dichas horas no sean reembolsables.

answer: Estimado oferente, para el software VMWARE y VEEAM se solicitó la renovación del soporte técnico con el fabricante, el cual efectivamente debe iniciar después de la fecha de finalización del soporte vigente. Esta fecha será notificada por el Administrador de Contrato conforme se indica en el numeral 1.8 PLAZO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

description: En los TÉRMINOS DE REFERENCIA numeral 1.5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO subnumeral 1.5.1 GENERALIDADES, en lo que se refiere a la renovación de la garantía técnica y del soporte técnico de fábrica para el hardware y software menciona que:? La Contratista gestionará la renovación del soporte técnico con el fabricante del software VMWARE y VEEAM, por un período de un 1 año, misma que estará vigente a partir de la fecha indicada en la notificación escrita de inicio del plazo contractual por parte del Administrador de Contrato.?? Sin embargo, y considerando las políticas usuales de los fabricantes respecto al manejo de garantías, entendemos que la cobertura de la garantía renovada debe iniciar a partir de la fecha de finalización de la garantía actual vigente, a fin de evitar superposición de períodos de cobertura, por favor ratificar o rectificar nuestro entendimiento.

answer: Estimado Oferente, la remediación se refiere únicamente a las acciones correctivas realizadas para solventar las alertas que sean solicitadas por el Administrador de Contrato.

description: En los TÉRMINOS DE REFERENCIA numeral 1.5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO subnumeral 1.5.1 GENERALIDADES, menciona:"? Adicionalmente, con el acompañamiento del personal técnico de CELEC EP – TRANSELECTRIC, se deberá efectuar la remediación de alertas catalogadas como críticas y altas, lo cual se considerará dentro de las horas de soporte técnico.", entendemos que la remediación se refiere a la optimización de configuraciones implementadas en el sistema de hardware y software objeto del contrato, orientada a corregir o mitigar las alertas señaladas, por favor ratificar o rectificar nuestro entendimiento

answer: Se adjunta lo solicitado.

description: Estimada entidad, por favor su ayuda con los Términos de referencia en formato Word

answer: Estimado Oferente, la cantidad para el licenciamiento corresponde a 192 núcleos (16 núcleos x 12 procesadores).

description: Estimada Entidad por favor su ayuda indicando si para la Renovación del soporte técnico de fábrica por 1 año para VMWARE vSphere Standard, cantidad 192 hace referencia a 192 Cores físicos correspondientes a los 6 servidores cada uno con 2 procesadores cada uno de 10 Cores.

answer: Estimado Oferente, su entendimiento es correcto. Para la renovación del soporte técnico de fábrica para VEEAM Availability Suite por 1 año, la cantidad 12 se refiere a 12 sockets de Veeam Data Platform Advanced Enterprise.

description: Estimada Entidad por favor su ayuda indicando si para la Renovación del soporte técnico de fábrica para VEEAM Availability Suite por 1 año cantidad 12 se refiere a 12 sockets de Veeam Data Platform Advanced Enterprise soporte producción.

answer: Estimado Oferente, para corroborar la experiencia del personal obtenida mediante servicios profesionales se deberá presentar la factura por los servicios profesionales prestados, conforme lo señalado en el numeral 7.2.2 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO de los Términos de Referencia.

description: Estimados, por favor su ayuda indicando si para corroborar la EXPERIENCIA MINIMA del personal que haya obtenido su experiencia mediante servicios profesionales, se acepte la presentación de un certificado del contratista donde detalle la información de la implementación con el cliente final?

answer: Estimado Oferente, no se aceptarán certificados de experiencia de proyectos en curso o de proyectos adjudicados.  Los certificados deben estipular la fecha de fin de ejecución del proyecto/contrato conforme se indica en el numeral 7.2 PERSONAL TÉCNICO MINIMO Y EXPERICENCIA MÍNIMA de los Términos de Referencia.

description: Estimada entidad por favor para la sección 7.2 PERSONAL TÉCNICO MINIMO Y EXPERICENCIA MÍNIMA, por favor podría confirmar si se aceptará como validos los certificados de experiencia de proyectos en curso o de proyectos adjudicados.

answer: Estimado Oferente, se considerarán como válidos los certificados de experiencia correspondientes a proyectos ejecutados durante los diez años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.

description: Estimada entidad por favor su gentil ayuda con la siguiente aclaración, en el documento términos de referencia sección 7.2 PERSONAL TÉCNICO MINIMO Y EXPERICENCIA MÍNIMA, en el tiempo de experiencia de 1 año, se refiere a un proyecto de Instalación, configuración, mantenimiento y solución de eventos de sistemas obtenidas en los últimos años es decir entre el 2024 y 2025?

answer: Estimado oferente, no se aceptará certificaciones Nutanix Certified Associate – Multicloud Infrastructure. Por favor referirse a lo mencionado en el numeral 7.2 PERSONAL TÉCNICO MINIMO Y EXPERICENCIA MÍNIMA de los Términos de Referencia.

description: Estimada entidad por favor su gentil ayuda con la siguiente aclaración, en el documento términos de referencia sección 7.2 PERSONAL TÉCNICO MINIMO Y EXPERICENCIA MÍNIMA, el Especialista para soporte y mantenimiento de plataforma de Hiperconvergencia se podría indicar si se aceptará certificaciones Nutanix Certified Associate – Multicloud Infrastructure.

description: TRA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE HARDWARE Y SOFTWARE UNIFICADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE CELEC EP - TRANSELECTRIC

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

streetAddress: AV. PONCE CARRASCO DIEGO DE ALMAGRO E8-06 SAN BLAS

ANDEANTRADE S.A.

streetAddress: VASCO DE CONTRERAS LALLEMENT N34-180 LA FLORESTA

legalName: ANDEANTRADE S.A.

streetAddress: AV. DE LOS SHYRIS SUECIA N35-174 LA VICENTINA

title: Subasta


description: SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL INSITUCIONAL CON CONDUCTOR

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS PARA UN SEGMENTO ESPECIFICO DE USUARIOS, POR EJEMPLO ESCUELAS, COLEGIOS O EMPRESAS

name: COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL BONANZA S.A.

description: CONFORME RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN Nro. TRA-RES-0115-25

title: SERVICIOS REGULARES URBANOS  Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

title: SIE-CELECEP-2025-07043-238940

answer: La Comisión Técnica genera un enlace de acceso para que los proveedores interesados en el proceso de contratación puedan participar en la apertura de ofertas, programada para el día 15 de mayo de 2025 a las 11:00 a. m.https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODJjOWFmYTUtNmVhOS00ZGIxLWI2ZTEtOWY2NThiMDU5MmZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200460663-ae36-41a3-a135-08f8a06015b0%22%2c%22Oid%22%3a%22ed4170e9-e406-4776-9d62-2e7d5bbffca9%22%7d

description: ACLARACION

name: COMPAÑIA CIA. TRANS. MOCHILA EXPRESS C.A.

description: TRA SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRES TURNOS PARA OPERADORES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP TRANSELECTRIC PARA LA SUBESTACIÓN BABA

streetAddress: AV. 6 DE DICIEMBRE AV. ORELLANA N26-235 SAN BLAS

streetAddress: AV. QUEVEDO PEDRO VICENTE MALDONADO 208

streetAddress: TULCAN Y PASAJE CALAZACON S/N

title: Subasta


name: KAPITALTRANS COMPAÑIA DE CAMIONETAS MIXTAS CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL COTOPAXI S.A.

description: CONFORME RESOLUCION Nro. TRA-RES-0121-25

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO  DE PASAJEROS

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DOBLE CABINA MENOR A 3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR

description: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y MIXTA CON CONDUCTOR

title: SIE-CELECEP-2025-07044-238940

answer: El Delegado del procedimiento de contratación genera el enlace para la reunión pública para la apertura de ofertas, misma que se encuentra programada una hora después de la fecha y hora límite de recepción de ofertas establecida en el cronograma de la contratación.Por lo indicado anteriormente se adjunta el Link de enlace para la apertura de ofertas programada para el 16 de mayo de 2025 a las 11:00:00 am.https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODk1Y2ZjNDItYWRmNS00NDRhLTg4NTYtN2Y2Yzg1MzlmODIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200460663-ae36-41a3-a135-08f8a06015b0%22%2c%22Oid%22%3a%22c21e5774-800d-4218-9a76-1e84df3857e9%22%7d

description: ACLARACION

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETAS DOBLE CABINA UNION BOLIVARENSE

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO LA DOLOROSA

description: TRA SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRES TURNOS PARA OPERADORES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP TRANSELECTRIC PARA LA SUBESTACION MULALO

region: BOLIVAR

locality: GUARANDA

streetAddress: AV. CIRCUNVALACION CALLE M  GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA

locality: MEJIA

streetAddress: BARRIGA ANTONIO BENITEZ SN MACHACHI, CABECERA CANTONAL

region: COTOPAXI

locality: LATACUNGA

streetAddress: ANTONIO MIRANDA PANAMERICANA NORTE SN SAN BUENAVENTURA

title: Subasta


title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS

description: PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LA PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) I

title: SIE-CELECEP-2025-07055-238940

answer: Estimada entidad, se procede a convalidar lo solicitado a nuestra empresa, para lo que se adjunta 4 documentos en formato PDF.

description: Revisar documento adjunto, el cual  contiene las convalidaciones requeridas

answer: Estimados Senores buenas tardes, adjunto acta de respuesta y documentos que verifican el cumplimiento de cada uno de los puntos solicitados en esta etapa de convalidación.

description: Revisar el documento adjunto, el cual contiene las convalidaciones solicitadas

answer: revisar ACLARACIÓN No.  4

description: ACLARACION

answer: Aclaración No 3: En el Anexo 1 TERMINOS DE REFERENCIA, numeral 1.7DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ESPERADOS, ítem 1, sustitúyase:?La suscripción deberá incluir: Threat Prevention, URL Filtering y Advanced URL Filtering.Por el siguiente texto:La suscripción deberá incluir: Threat Prevention o Advanced Threat Prevention; y Advanced URL Filtering.

description: ACLARACION

answer: Revisar el documento adjunto

description: ACLARACION

answer: Se remite el enlace para la apertura de ofertas, reunión telemática que se llevará a cabo el día 19 de junio del 2025 a las 10:00 horas.https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIyNzcwMDUtZjM1Yi00ZTk4LTg4MzEtNWZhZjRlODYzOTNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200460663-ae36-41a3-a135-08f8a06015b0%22%2c%22Oid%22%3a%225b042d27-f524-4d7d-88a5-1c24e459b202%22%7d

description: ACLARACION

answer: Su entendimiento es correcto, el objetivo del numeral 9. ?DESARROLLO DE SOFTWARE, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON SOFTWARE?, es aclarar que el presente proceso de contratación incluye la adquisición de software y provisión de servicios relacionados con software. Este numeral en los Términos de Referencia corresponde a un requerimiento del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) conforme a lo establecido en el artículo 148 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Título III, Capítulo VI, Adquisición de Software de la Normativa Secundaria.

description: Estimados Señores de la entidad contratante en el presente proceso NO APLICA el DESARROLLO DE SOFTWARE, solicitado el numeral 9 "DESARROLLO DE SOFTWARE, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON SOFTWARE". Es correcto nuestro entendimiento?

answer: Estimado oferente:No es necesario que disponga de la certificación ISO 27001.

description: Dentro de los OBJETIVOS, tenemos para el punto no. 1.3.1. OBJETIVO GENERAL: ?La presente contratación  corresponde a DESARROLLO DE SOFTWARE, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS  CON SOFTWARE, debido a que tiene por objetivo contratar la renovación de la garantía técnica y del soporte técnico con el fabricante, así como horas de soporte técnico especializado y mantenimiento preventivo con un proveedor local para la plataforma de seguridad del sistema de hardware y software unificado, utilizado en la administración de la red de telecomunicaciones de CELEC EP –TRANSELECTRIC. Esto permitirá asegurar la disponibilidad de la plataforma de gestión, así como de las redes y los servicios de telecomunicaciones. Entendemos que el oferente debería contar con una CERTIFICACIÓN ISO 27001 como un mínimo requisito para presentar su oferta para el servicio solicitado, es correcto nuestro entendimiento?

answer: El objetivo del numeral 9. ?DESARROLLO DE SOFTWARE, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON SOFTWARE?, es aclarar que el presente proceso de contratación incluye la adquisición de software y provisión de servicios relacionados con software. Este numeral en los Términos de Referencia corresponde a un requerimiento del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) conforme a lo establecido en el artículo 148 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, Título III, Capítulo VI, Adquisición de Software de la Normativa Secundaria.

description: En el punto no. 9 DESARROLLO DE SOFTWARE, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON SOFTWARE, se indica: ?La presente contratación corresponde a DESARROLLO DE SOFTWARE, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y PROVISIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS  CON SOFTWARE, debido a que tiene por objetivo contratar la renovación de la garantía técnica y del soporte técnico con el fabricante, así como horas de soporte técnico especializado y mantenimiento preventivo con un proveedor local para la plataforma de seguridad del sistema de hardware y software unificado, utilizado en la administración de la red de telecomunicaciones de CELEC EP –TRANSELECTRIC. Esto permitirá asegurar la disponibilidad de la plataforma de gestión, así como de las redes y los servicios de telecomunicaciones. Por favor su gentil aclaración a qué se refiere con Desarrollo de software?.

answer: Estimado oferente:No es necesario que disponga de las certificaciones ISO 9001 o ISO 22301.

description: Estimadaentidad en los terminos de referencia en el punto 1.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO para el Soporte técnico especializado local: considerar los siguientes aspectos: se solicita: ?El mantenimiento también incluirá un health check del hardware y software. Adicionalmente, se requerirá realizar pruebas de recuperación simulando la pérdida total de uno de los firewalls. Para mitigar cualquier riesgo operativo derivado de la ejecución de estas pruebas, la Contratista en conjunto con CELEC EP – TRANSELECTRIC elaborará un plan de contingencia que será parte del plan de trabajo que debe ser entregado al Administrador de Contrato previo a la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo. Estas pruebas deberán ser documentadas y anexadas al informe correspondiente.?  para cumplir con el plan de contingencia y mitigar riesgos operativos, el oferente deberia contar con una CERTIFICACION ISO como 9001 de Calidad o CERTIFICACIÓN ISO 22301 para la Continuidad del Negocio. Su confirmación

answer: Estimado oferente:No es necesario incluir ninguna certificación con respecto a la mesa de ayuda.

description: Estimada entidad en los términos de referencia en el punto 1.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO para el Soporte técnico especializado local: Se debe considerar los siguientes aspectos: se solicita: ?La Contratista deberá disponer de una mesa de ayuda a través de tiquetes, que permita llevar un registro de los soportes técnicos solicitados y atendidos?, entendemos que para el cumplimiento de este punto el oferente deberá presentar la documentación que confirme que cuenta con una Mesa de Ayuda como la certificación de contar con una plataforma ITMS para la gestión de servicios de tecnología. es correcto nuestro entendimiento?

answer: Estimado oferente:Se aceptará también personal técnico con título de tercer nivel en áreas relacionadas con redes o sistemas. La titulación académica será verificada en la página web oficial del SENESCYT, para lo cual deberá detallar su número de cédula de identidad), salvo profesionales extranjeros, quienes deberán presentar su copia simple de título.Esto aplica siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en el Anexo 1 TÉRMINOS DE REFERENCIA, numeral 7.2.1 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO.

description: Estimados dentro de los perfiles técnicos piden ingeniero, es posible presentar el certificado de un licenciado en redes o sistemas que igual es tercer nivel y es afin a la titulación solicitada?

answer: REVISAR EL DOCUMENTO ADJUNTO

description: Estimados Señores de la entidad solicitamos que para justificar la experiencia del Personal Técnico se acepte que el certificado de experiencia sea emitido por el oferente, dado que las entidades emiten un certificado a la empresa que prestó el servicio y no siempre mencionan el personal técnico que participó en el contrato.

answer: La garantía por cada parte o pieza reemplazada deberá extenderse con una vigencia de 1 año a partir de la fecha de reemplazo, o hasta la fecha de EOSL (End of Support/Service Life) declarada por el fabricante, lo que ocurra primero, conforme a lo indicado en el numeral 3.9 ?GARANTÍAS Y OTROS DOCUMENTOS ADICIONALES QUE DEBE PRESENTAR EL ADJUDICATARIO?.

description: En el documento TDR, en la página 13 indica ?La Contratista deberá emitir un documento de garantía técnica por cada parte o pieza reemplazada que tendrá vigencia de 365 días a partir de la fecha de reemplazo, o hasta la fecha de EOSL End of Support/Service Life declarada por el fabricante, lo que pase primero.?, entendemos que la garantía solicitada estaría vigente siempre y cuando este activo el contrato de soporte de fabrica de los equipos en mención y dentro del periodo contractual es decir 365 días, no se puede extender garantías si estas están fuera o excede el periodo contractual, confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

answer: Actualmente, la solución opera en modalidad on-premise, por lo que esta actividad formará parte del soporte técnico para las máquinas virtuales que alojen el sistema de prevención de intrusiones para endpoints TREND MICRO – Vision One. En caso de que, se realice la migración a la modalidad SaaS, dicha actividad dejará de ser necesaria.

description: En el documento TDR, en la página 13 indica ???., adicionalmente deben ser compatibles con el sistema operativo, en el caso que no exista la compatibilidad, la Contratista deberá realizar las actualizaciones pertinentes y contar con su respectivo licenciamiento y soporte técnico.? entendemos que al tener la consola de Vision One en la nube en modalidad SaaS lo indicado no sería parte del soporte ya que hace referencia a consolas instaladas on-premise, confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

answer: Actualmente, la solución opera en modalidad on-premise, por lo que esta actividad formará parte del soporte técnico para las máquinas virtuales que alojen el sistema de prevención de intrusiones para endpoints TREND MICRO – Vision One. En caso de que, se realice la migración a la modalidad SaaS, dicha actividad dejará de ser necesaria.

description: En el documento TDR, en la página 13 indica ?Actualizaciones de software, nuevas versiones, parches, etc. éstas serán instaladas por la Contratista, adicionalmente deben ser compatibles con el sistema operativo y el hardware, en el caso que no exista la compatibilidad, la Contratista deberá realizar las actualizaciones pertinentes y contar con su respectivo licenciamiento y soporte técnico? entendemos que al tener la consola de Vision One en la nube en modalidad SaaS lo indicado no sería parte del soporte ya que hace referencia a consolas instaladas on-premise, confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

answer: Estimado oferente:Se requiere que se realice el Health Check de software independientemente de que la solución se encuentre implementada en modalidad on-premise o SaaS. Adicionalmente, si la solución se encuentra implementada en modalidad on-premise antes del mantenimiento, se debe realizar el health check de las máquinas virtuales que alojan la solución.

description: En el documento TDR, en la página 16 se indica: ?Health Check de hardware y software.?, entendemos que esta actividad no se la debe considerar debido a que la consola de Vision One está en la nube en modalidad SaaS, confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

answer: Estimado oferente:Actualmente, la solución opera en modalidad on-premise, por lo que se requiere realizar la liberación de logs solicitada. En caso de que antes del mantenimiento, se migre a la modalidad SaaS, dicha liberación ya no será necesaria.

description: En el documento TDR, en la página 16 se indica: ???. y liberación de logs?, entendemos que debido a que los logs de la consola de Vision One está en la nube en modalidad SaaS y se elimina de forma automática cada 30 días los logs por políticas de TrendMicro, al realizar el mantenimiento anual solo se podrán revisar los eventos del último mes más no de todo un año como se lo realiza en las consolas on Premise, por lo tanto, la actividad de liberación de logs no se podría realizar en el mantenimiento anual, confirmar si es correcto nuestro entendimiento es correcto.

answer: Estimado oferente:Las suscripciones vigentes en los equipos son Threat Prevention, PAN-DB URL Filtering y Advanced URL Filtering, por lo que se deberá gestionar las renovaciones de estas con el fin de garantizar la continuidad del sistema. Se aceptarán las suscripciones ?Threat Prevention? o ?Advanced Threat Prevention? siempre y cuando se cumpla con el correcto funcionamiento del sistema.

description: En el documento TDR, en la página 13 se indica: ?La suscripción deberá incluir: Threat Prevention, URL Filtering y Advanced URL Filtering.?, entendemos que al indicar Threat Prevention se refiere al licenciamiento de Advanced Threat Prevention que actualmente ofrece el fabricante Palo Alto, confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

answer: Estimado oferente:Las suscripciones vigentes en los equipos son Threat Prevention, PAN-DB URL Filtering y Advanced URL Filtering, por lo que se deberá gestionar las renovaciones de estas con el fin de garantizar la continuidad del sistema; en el caso de que la suscripción PAN-DB URL Filtering no se encuentre disponible a la fecha de renovación, se aceptará únicamente la suscripción de Advanced URL Filtering siempre y cuando se cumpla con el correcto funcionamiento del sistema.

description: En el documento TDR, en la página 13 se indica: ?La suscripción deberá incluir: Threat Prevention, URL Filtering y Advanced URL Filtering.?, entendemos que al indicar URL Filtering se refiere al licenciamiento de Advanced URL Filtering que ya se está solicitando, confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

answer: Estimado oferente:De acuerdo con la información del Customer Support Portal de Palo Alto, el licenciamiento vigente a la fecha es:?Advanced URL Filtering?PAN-DB URL Filtering?Threat Prevention, ?Premium Support La información obtenida del Customer Support Portal se adjunta en el documento Anexo 1.pdf

description: En el documento TDR, en la página 11 en el ITEM 1 en las suscripciones se indica Threat Prevention, entendemos que es un error de forma ya que el nombre del licenciamiento vigente en Palo Alto es Advanced Threat Prevention, confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

answer: Estimado oferente:De acuerdo con la información del Customer Support Portal de Palo Alto, el licenciamiento vigente a la fecha es:?Advanced URL Filtering?PAN-DB URL Filtering?Threat Prevention, ?Premium Support La información obtenida del Customer Support Portal se adjunta en el documento denominado Anexo 1.pdf

description: En el documento TDR, en la página 11 en el ITEM 1 en las suscripciones se indica URL Filtering, entendemos que es un error de forma ya que el nombre del licenciamiento vigente en Palo Alto es Advanced URL Filtering, confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

answer: Estimado oferente:Se considerarán como inconformidades a todos aquellos productos y servicios que no sean entregados a entera satisfacción, conforme lo establecido en el numeral 1.5 ?METODOLOGÍA DE TRABAJO? y al numeral 3.7.1 ?OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA? de los Términos de Referencia de este proceso.El plazo que la Entidad considera como límite para la resolución de dichas inconformidades lo establecerá el Administrador de Contrato.

description: En los Términos de Referencia, numeral 4 MULTAS se establece: ?CELEC  EP  –  TRANSELECTRIC, además podrá  aplicar  una  multa  de  un  valor  diario  de cincuenta USD 50,00 dólares de los Estados Unidos de América, por las circunstancias que se indican a continuación:a.    Por el incumplimiento con la fecha indicada para resolver las inconformidades??, por favor indicar que eventos o situaciones específicas se consideran como inconformidades  y el plazo establecido o las fechas que la Entidad considera como límite para la resolución de dichas inconformidades

answer: Estimado oferente:El health check, la evaluación de las configuraciones implementadas en el sistema de hardware y software objeto del contrato no será considerado dentro de las horas de soporte técnico especializado local, únicamente los trabajos de remediación de alertas solicitadas por el Administrador del Contrato se considerarán dentro de las horas de soporte técnico especializado (local).

description: En relación con los Términos de Referencia, numeral 1.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO, específicamente en el ítem ?Evaluación del estado de los equipos de seguridad?, entendemos que el health check, la evaluación de las configuraciones implementadas en el sistema de hardware y software objeto del contrato, así como el acompañamiento al personal técnico de CELEC EP – TRANSELECTRIC para la remediación de las alertas, están comprendidos dentro de las horas de soporte técnico especializado local, por favor ratificar o rectificar nuestro entendimiento.

answer: Estimado oferente:El servicio para los ítems 4 y 5 de la Tabla de Cantidades correspondiente al soporte técnico especializado local y al mantenimiento preventivo anual iniciará su plazo contractual a partir de la fecha notificada por escrito por parte del Administrador del Contrato. Se deberá considerar que el período de prestación de los servicios será de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario.

description: En relación con el plazo de entrega, entendemos que para los ítems 4 y 5 de la Tabla de Cantidades numeral 2, el período de prestación del servicio será de trescientos sesenta y cinco 365 días calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación escrita de inicio del plazo contractual por parte del Administrador del Contrato. Agradeceríamos se sirvan ratificar o rectificar este entendimiento.

answer: Estimado oferente:Se confirma que su entendimiento es correcto y se ratifica que cada uno de los ítems de la Tabla de cantidades (numeral 2) tendrá un plazo de prestación del servicio de trescientos sesenta y cinco días (un año) contados a partir de partir del día siguiente de la fecha de vencimiento de las actuales suscripciones y una vez recibida la notificación escrita de inicio del plazo contractual por parte del Administrador del Contrato. El servicio correspondiente al soporte técnico especializado local y al mantenimiento preventivo anual iniciará una vez recibida la notificación escrita de inicio del plazo contractual por parte del Administrador del Contrato.Cabe mencionar que, al tener fechas de inicio distintas para cada uno de los ítems, el plazo de ejecución contractual estimado es de 396 días calendario

description: En relación con el plazo de entrega, entendemos que para los ítems 1, 2 y 3 de la Tabla de Cantidades numeral 2, el período de prestación del servicio será de trescientos sesenta y cinco 365 días calendario, contados a partir del día siguiente al vencimiento de las actuales suscripciones y una vez recibida la notificación escrita de inicio del plazo contractual por parte del Administrador del Contrato. Adicional dado que las fechas de inicio varían para cada uno de los ítems, el plazo de ejecución contractual estimado es de trescientos noventa y seis 396 días calendario. Agradeceríamos se sirvan ratificar o rectificar este entendimiento.

answer: Estimado oferente:Se aceptará también personal técnico con estudios de cuarto nivel y titulación académica en Ciberseguridad. La titulación académica será verificada en la página web oficial del SENESCYT, para lo cual deberá detallar su número de cédula de identidad), salvo profesionales extranjeros, quienes deberán presentar su copia simple de título.

description: En los recursos tecnicos piden recurso de ingeniero en redes, sistemas o carreras afines, es posible presentar un recurso con master en ciberseguridad que es de cuarto nivel?

answer: Estimado oferente:A corto plazo, no se tiene prevista la actualización de estos equipos debido a requerimientos del software actualmente implementado; por lo tanto, se deberá utilizar la versión de agente 20.0.0 LTS u otro que sea compatible.

description: 1.7 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ESPERADOSSe debe garantizar que al menos los siguientes sistemas operativos sean compatibles con esta solución: - - - - - Windows Server 2019 Alma Linux 8 Red Hat Enterprise 6 Microsoft Windows 7 Windows Server 2008 R2 Standard Nota: En caso de ser viable actualizar alguno de estos sistemas operativos, la nueva versión debe ser compatible con esta solución TREND MICRO – Vision One PRO. Pregunta: Es importante mencionar que Windows 7 soporta unicamente hasta la version de agente 20.0.0 LTS, el cliente tiene planificado actualizar estos equipos?

description: TRA SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE CELEC EP – TRANSELECTRIC

OTECEL S.A.

streetAddress: AV. REPUBLICA LA PRADERA E7-16 LA VICENTINA

legalName: OTECEL S.A.

legalName: RADICAL ALTERNATIVAS DE AVANZADA ALTRADICALAVAN CIA. LTDA