description:
ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE ESCUELA VOCACIONAL INTEGRAL EN ALDEA BATAN EL NEGRITO, YORO.

GENERALIDADES

Las obras consisten en:
No. 	                                      ACTIVIDAD	UNIDAD
MODULO A
1.00	        PRELIMINARES
1.01	Trazado y Marcado	m2
1.02	Limpieza y Remoción de Capa Vegetal	m2
2.00	        CIMENTACIÓN
2.01	Excavación para cimientos	m3
2.02	Zapata FT-1 0.6 x 0.60m x 0.2 m, 5 #3 A.S. #3 @20cm	und
2.03	Zapata FT-2 0.6 x 0.60m x 0.2 m, 5 #3 A.S. #3 @20cm	und
2.04	Viga de Cimentación S5 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm	ml
2.05	Viga de Cimentación S7 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm	ml
2.06	Viga de Cimentación S3 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm	ml
2.07	Zapata Corrida FW-2' 0.20 x 0.45m, 3 #3, 3@ 20cm, Baston de #3@ 60cm
(Fundido)	ml
2.08	Sobre elevación de bloque de 6", 2 hiladas.	m2
2.09	Relleno con material selecto e=7cm	m3
2.10	Relleno con material de sitio e=10cm	m3
3.00	         ALBAÑILERÍA
3.01	Columna C-1 20 x 20cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.02	Columna C-2 15 x 25cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.03	Columna C-3 15 x 15cm, 4#3, #2@20cm	ml
3.04	Solera Intermedia S-I 15 x 25cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.05	Solera Remate S-R 15 x 20cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.06	Solera Inferior S-6 15 x 19.7cm, 4 #3, #2@ 20cm (sobre sobreelevación)	ml
3.07	Batiente de Ventana 10 x 15cm, 2 #3, #2@ 20cm	ml
3.08	Pared de Bloque de 6" con varilla de temp. cada 3 hiladas	m2
3.09	Firme de concreto e=8cm, #3@30cm A.S.	m2
3.10	Acera perimetral 80cm de ancho e=8cm	m2
4.00	        ACABADOS
4.01	Repello de paredes	m2
4.02	Pulido de paredes con stucco	m2
4.03	Tallado y pulido de mochetas	m
5.00	      PUERTAS Y VENTANAS
5.01	Puerta Metálica P-1 2.10 x 1.10 m con lamina de calibre 26 gal. De 1/16'' y tubo estructural cuadrado de 1 1/2" en marco y soporte intermedio con tubo de 1".Contramarco de angulo de 2" y 1/8". Pintado con anticorrosivo rojo.	Und
5.02	Puerta Metálica P-2 2.10 x 1.10 m con lamina de calibre 26 gal. De 1/16'' y tubo estructural cuadrado de 1 1/2" en marco y soporte intermedio con tubo de 1".Contramarco de Angulo de 2" y 1/8". Pintado con anticorrosivo rojo.	Und
5.03	Puerta Metálica P-3 2.10 x 0.80 m con lamina de calibre 26 gal. De 1/16'' y tubo estructural cuadrado de 1 1/2" en marco y soporte intermedio con tubo de 1".Contramarco de Angulo de 2" y 1/8". Pintado con anticorrosivo rojo.	Und
5.04	Puerta Metálica P-4 2.10 x 1.00 m con lamina de calibre 26 gal. De 1/16'' y tubo estructural cuadrado de 1 1/2" en marco y soporte intermedio con tubo de 1".Contramarco de Angulo de 2" y 1/8". Pintado con anticorrosivo rojo.	Und
5.05	Ventana Metálica V1, V2 y V3 antepecho de 1.80m con malla desplegada de 1/2" con soporte de varilla lisa legitima 1/2" y marco de Angulo de 1 1/2'' x 1/8'' pintada de anticorrosivo rojo.	m2
5.06	Ventana Metálica V4 0.59 x 1.00m, antepecho de 2.10m con malla desplegada de1/2" con soporte de varilla lisa legitima 1/2" y marco de Angulo de 1 1/2'' x 1/8'' pintada de anticorrosivo rojo.	Und
6.00	 TECHO Y CUBIERTA
6.01	Estructura de Techo de Canaleta de 2"x6"1/16" @0.90 Galvanizada y rods con varilla de 1/2" soldados.	m2
6.02	Tijera TJ-2 de ángulos de 2"x2"x1/8" para cuerdas y 1.5"x1.5"x1/8" alternado para internos, con Base y Anticorrosivo.	und
6.03	Estructura de ángulos para prolongación de culata según geometría de tijera TJ-2  de 2"x2"x1/8" para cuerdas y 1.5"x1.5"x1/8" alternado para internos, con Base y Anticorrosivo.	und
6.04	Cubierta con Lámina de Aluzinc Cal 26. Pendiente del 28%.	m2
6.05	Cumbrera de techo Cal.26	m
6.06	Tragaluces con lamina de policarbonato M 1000 blanco opal de 4''	und
7.00	          INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.01	Suministro e instalación de Panel eléctrico de 20 espacios.	Und
7.02	 Acometida eléctrica con condulet, mufa de 3/4 y tubo conduit.	Und
7.03	Canalización eléctrica empotrada con conduit y accesorios de 3/4'' y cable THHN
#12 y neutro #14	ml
7.04	Suministro e instalación de interruptor sencillo empotrado a la pared	Und
7.05	Suministro e instalación de interruptor doble empotrado a la pared	Und
7.06	Suministro e instalación de tomacorriente doble 110v empotrado	Und
7.07	Lámparas superficiales con balastro eléctrico (2 und x lámpara) tipo T8.	Und
7.08	Lámparas superficiales sencillas.	Und
8.00	     INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
8.01	Cajas de Aguas Negras	Und
8.02	Tubo 6" PVC Drenaje	m
8.03	Tubo 2" PVC Drenaje	m
8.04	Enchape de Cerámica en baños	m2
8.05	Lístelo de Cerámica	m
8.06	Rejilla de desagüe y ventilación	m
MODULO B
1.00	  PRELIMINARES
1.01	Trazado y Marcado	m2
1.02	Limpieza y Remoción de Capa Vegetal	m2
2.00	      CIMENTACIÓN
2.01	Excavación para cimientos	m3
2.02	Zapata FT-1 0.6 x 0.60m x 0.2 m, 5 #3 A.S. #3 @20cm	und
2.03	Zapata FT-2 0.6 x 0.60m x 0.2 m, 5 #3 A.S. #3 @20cm	und
2.04	Viga de Cimentación S5 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm	ml
2.05	Viga de Cimentación S3 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm	ml
2.06	Zapata Corrida FW-2' 0.20 x 0.45m, 3 #3, 3@ 20cm, Bastón de #3@ 60cm
(Fundido)	ml
2.07	Sobre elevación de bloque de 6", 2 hiladas.	m2
2.08	Relleno con material selecto e=7cm	m3
2.09	Relleno con material de sitio e=10cm	m3
3.00	       ALBAÑILERÍA
3.01	Columna C-1 20 x 20cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.02	Columna C-2 15 x 25cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.03	Columna C-3 15 x 15cm, 4#3, #2@20cm	ml
3.04	Solera Intermedia S-I 15 x 25cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.05	Solera Remate S-R 15 x 20cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.06	Solera Inferior S-5 15 x 19.7cm, 4 #3, #2@ 20cm (sobre sobreelevación)	ml
3.07	Batiente de Ventana 10 x 15cm, 2 #3, #2@ 20cm	ml
3.08	Pared de Bloque de 6" con varilla de temp. cada 3 hiladas	m2
3.09	Firme de concreto e=8cm, #3@30cm A.S.	m2
3.10	Acera perimetral 80cm de ancho e=8cm	m2
4.00	        ACABADOS
4.01	Repello de paredes	m2
4.02	Pulido de paredes con stucco	m2
4.03	Tallado y pulido de mochetas	m
5.00	      PUERTAS Y VENTANAS
5.01	 Puerta Metálica P-1 2.10 x 1.10 m con lamina de calibre 26 gal. De 1/16'' y tubo estructural cuadrado de 1 1/2" en marco y soporte intermedio con tubo de 1". Contramarco de Angulo de 2" y 1/8". Pintado con anticorrosivo rojo.	Und
5.02	Ventana Metálica V1, V2 y V3 antepecho de 1.80m con malla desplegada de 1/2" con soporte de varilla lisa legitima 1/2" y marco de Angulo de 1 1/2'' x 1/8'' pintada de anticorrosivo rojo.	m2
5.03	Ventana Metálica V4 0.59 x 1.00m, antepecho de 2.10m con malla desplegada de 1/2" con soporte de varilla lisa legitima 1/2" y marco de Angulo de 1 1/2'' x 1/8'' pintada de anticorrosivo rojo.	Und
6.00	      ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA
6.01	Estructura de Techo de Canaleta de 2"x6"1/16" @0.90 Galvanizada y rods con
varilla de 1/2" soldados.	m2
6.02	Tijera TJ-2 de ángulos de 2"x2"x1/8" para cuerdas y 1.5"x1.5"x1/8" alternado para
internos, con Base y Anticorrosivo.	und
6.03	Estructura de ángulos para prolongación de culata según geometría de tijera TJ-2de 2"x2"x1/8" para cuerdas y 1.5"x1.5"x1/8" alternado para internos, con Base y Anticorrosivo.	und
6.04	Cubierta con Lámina de Aluzinc Cal 26. Pendiente del 28%.	m2
6.05	Cumbrera de techo Cal.26	m
6.06	Tragaluces con lamina de policarbonato M 1000 blanco opal de 4''	und
7.00	      INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.01	Suministro e instalación de Panel eléctrico de 20 espacios.	Und
7.02	Acometida eléctrica con condulet, mufa de 3/4 y tubo conduit.	Und
7.03	Canalización eléctrica empotrada con conduit y accesorios de 3/4'' y cable THHN
#12 y neutro #14	ml
7.04	Suministro e instalación de interruptor sencillo empotrado a la pared	Und
7.05	Suministro e instalación de interruptor doble empotrado a la pared	Und
7.06	Suministro e instalación de tomacorriente doble 110v empotrado	Und
7.07	Suministro e instalación de tomacorriente 220v empotrado	Und
7.08	Lámparas superficiales con balastro eléctrico (2 und x lámpara) tipo T8.	Und
 	MODULO C
No.   	                                ACTIVIDAD	UNIDAD
1.00	1.00   PRELIMINARES
1.01	Trazado y Marcado	m2
1.02	Limpieza y Remoción de Capa Vegetal	m2
2.00	2.00   CIMENTACIÓN
2.01	Excavación para cimientos	m3
2.03	Zapata FT-1 0.6 x 0.60m x 0.2 m, 5 #3 A.S. #3 @20cm	und
2.04	Zapata FT-2 0.6 x 0.60m x 0.2 m, 5 #3 A.S. #3 @20cm	und
2.05	 Viga de Cimentación S5 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm	ml
2.06	Viga de Cimentación S7 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm	ml
2.07	Viga de Cimentación S3 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm	ml
2.08	Zapata Corrida FW-2' 0.20 x 0.45m, 3 #3, 3@ 20cm, Bastón de #3@ 60cm
(Fundido)	ml
2.09	Sobre elevación de bloque de 6", 2 hiladas.	m2
2.10	Relleno con material selecto e=7cm	m3
2.11	Relleno con material de sitio e=10cm	m3
3.00	     ALBAÑILERÍA
3.01	Columna C-1 20 x 20cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.02	Columna C-2 15 x 25cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.03	Columna C-3 15 x 15cm, 4#3, #2@20cm	ml
3.04	Solera Intermedia S-I 15 x 25cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.05	Solera Remate S-R 15 x 20cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.06	Solera Inferior S-6 15 x 19.7cm, 4 #3, #2@ 20cm (sobre sobreelevación)	ml
3.07	Batiente de Ventana 10 x 15cm, 2 #3, #2@ 20cm	ml
3.08	Pared de Bloque de 6" con varilla de temp. cada 3 hiladas	m2
3.09	Firme de concreto e=8cm, #3@30cm A.S.	m2
3.10	Acera perimetral 80cm de ancho e=8cm	m2
4.00	    ACABADOS
4.01	Repello de paredes	m2
4.02	Pulido de paredes con stucco	m2
4.03	Tallado y pulido de mochetas	m
5.00	   PUERTAS Y VENTANAS
5.01	Puerta Metálica P-1 2.10 x 1.10 m con lamina de calibre 26 gal. de 1/16'' y tuboestructural cuadrado de 1 1/2" en marco y soporte intermedio con tubo de 1".Contramarco de angulo de 2" y 1/8". Pintado con anticorrosivo rojo.	Und
5.02	Puerta Metálica P-5 2.10 x 2.00 Lamina lisa Cal. 26 Gal. de 1/16" y tubo Estructural cuadrado de 1 1/2" en marco y Soporte intermedio de 1", con contramarco de Angulo de 2" x 1/8", Pintado con Anticorrosivo Color Rojo	Und
5.03	Ventana Metálica V1, V2 y V3 antepecho de 1.80m con malla desplegada de 1/2"con soporte de varilla lisa legitima 1/2" y marco de Angulo de 1 1/2'' x 1/8'' pintada de anticorrosivo rojo.	m2
5.04	Ventana Metálica V4 0.59 x 1.00m, antepecho de 2.10m con malla desplegada de 1/2" con soporte de varilla lisa legitima 1/2" y marco de Angulo de 1 1/2'' x 1/8'' pintada de anticorrosivo rojo.	Und
5.05	Ventana Metálica V5 0.90 x 2.00m, antepecho de 2.10m con malla desplegada de 1/2" con soporte de varilla lisa legitima 1/2" y marco de Angulo de 1 1/2'' x 1/8'' pintada de anticorrosivo rojo.	Und
6.00	        TECHO Y CUBIERTA
6.01	Estructura de Techo de Canaleta de 2"x6"1/16" @0.90 Galvanizada y rods con
varilla de 1/2" soldados.	m2
6.02	Tijera TJ-2 de ángulos de 2"x2"x1/8" para cuerdas y 1.5"x1.5"x1/8" alternado
para internos, con Base y Anticorrosivo.	und
6.03	Estructura de ángulos para prolongación de culata según geometría de tijera TJ-2 de 2"x2"x1/8" para cuerdas y 1.5"x1.5"x1/8" alternado para internos, con Base y Anticorrosivo.	und
6.04	Cubierta con Lámina de Aluzinc Cal 26. Pendiente del 28%.	m2
6.05	Cumbrera de techo Cal.26	m
6.06	Tragaluces con lamina de policarbonato M 1000 blanco opal de 4''	und
7.00	       INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.01	Suministro e instalación de Panel eléctrico de 20 espacios.	Und
7.02	Acometida electrice con condulet, mufa de 3/4 y tubo conduit.	Und
7.03	Canalización eléctrica empotrada con conduit y accesorios de 3/4'' y cable THHN
#12 y neutro #14	ml
7.04	Suministro e instalación de interruptor sencillo empotrado a la pared	Und
7.05	Suministro e instalación de interruptor doble empotrado a la pared	Und
7.06	Suministro e instalación de tomacorriente doble 110v empotrado	Und
7.07	Suministro e instalación de tomacorriente 220v empotrado	Und
7.08	Lámparas superficiales con balastro eléctrico (2 und x lámpara) tipo T8.	Und
8.00	  ESPECIALES
8.01	Fosa de cambio de aceite	Gbl
8.02	Trampa de Grasas	Und
MODULO D
 	                                                                 ACTIVIDAD	UNIDAD
1.00	1.00   PRELIMINARES
1.01	Trazado y Marcado	m2
1.02	Limpieza y Remoción de Capa Vegetal	m2
2.00	          CIMENTACIÓN
2.01	Excavación para cimientos	m3
2.02	Zapata FT-1 0.6 x 0.60m x 0.2 m, 5 #3 A.S. #3 @20cm	und
2.03	Zapata FT-2 0.6 x 0.60m x 0.2 m, 5 #3 A.S. #3 @20cm	und
2.04	Viga de Cimentación S5 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm	ml
2.05	Viga de Cimentación S7 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm	ml
2.06	Viga de Cimentación S3 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm	ml
2.07	Zapata Corrida FW-2' 0.20 x 0.45m, 3 #3, 3@ 20cm, Bastón de #3@ 60cm
(Fundido)	ml
2.08	Sobre elevación de bloque de 6", 2 hiladas.	m2
2.09	Relleno con material selecto e=7cm	m3
2.10	Relleno con material de sitio e=10cm	m3
3.00	   ALBAÑILERÍA
3.01	Columna C-1 20 x 20cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.02	Columna C-2 15 x 25cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.03	Columna C-3 15 x 15cm, 4#3, #2@20cm	ml
3.04	Solera Intermedia S-I 15 x 25cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.05	Solera Remate S-R 15 x 20cm, 4 #3, #2@ 20cm	ml
3.06	Solera Inferior S-6 15 x 19.7cm, 4 #3, #2@ 20cm (sobre sobreelevación)	ml
3.07	Batiente de Ventana 10 x 15cm, 2 #3, #2@ 20cm	ml
3.08	Pared de Bloque de 6" con varilla de temp. cada 3 hiladas	m2
3.09	Firme de concreto e=8cm, #3@30cm A.S.	m2
3.10	Acera perimetral 80cm de ancho e=8cm	m2
4.00	4.00   ACABADOS
4.01	Repello de paredes	m2
4.02	Pulido de paredes con stucco	m2
4.03	Tallado y pulido de mochetas	m
5.00	5.00   PUERTAS Y VENTANAS
5.01	Puerta Metálica P-1 2.10 x 1.10 m con lamina de calibre 26 gal. De 1/16'' y tubo estructural cuadrado de 1 1/2" en marco y soporte intermedio con tubo de 1". Contramarco de Angulo de 2" y 1/8". Pintado con anticorrosivo rojo.	und
5.02	Puerta Metálica P-4 2.10 x 2.00 m con lamina de calibre 26 gal. De 1/16'' y tubo estructural cuadrado de 1 1/2" en marco y soporte intermedio con tubo de 1". Contramarco de Angulo de 2" y 1/8". Pintado con anticorrosivo rojo.	Und
5.03	Ventana Metálica V1, V2 y V3 antepecho de 1.80m con malla desplegada de 1/2"
con soporte de varilla lisa legitima 1/2" y marco de Angulo de 1 1/2'' x 1/8'' pintada de anticorrosivo rojo.	m2
5.04	Ventana Metálica V4 0.59 x 1.00m, antepecho de 2.10m con malla desplegada de
1/2" con soporte de varilla lisa legitima 1/2" y marco de Angulo de 1 1/2'' x 1/8'' pintada de anticorrosivo rojo.	Und
6.00	     TECHO Y CUBIERTA
6.01	Estructura de Techo de Canaleta de 2"x6"1/16" @0.90 Galvanizada y rods con
varilla de 1/2" soldados.	m2
6.02	Tijera TJ-2 de ángulos de 2"x2"x1/8" para cuerdas y 1.5"x1.5"x1/8" alternado para
internos, con Base y Anticorrosivo.	und
6.03	Estructura de ángulos para prolongación de culata según geometría de tijera TJ-2de 2"x2"x1/8" para cuerdas y 1.5"x1.5"x1/8" alternado para internos, con Base y Anticorrosivo.	und
6.04	Anticorrosivo.
6.05	Cubierta con Lámina de Aluzinc Cal 26. Pendiente del 28%.	m2
6.06	Cumbrera de techo Cal.26	ml
6.07	Tragaluces con lamina de policarbonato M 1000 blanco opal de 4''	und
7.00	       INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.01	Suministro e instalación de Panel eléctrico de 20 espacios.	Und
7.02	Acometida eléctrica con condulet, mufa de 3/4 y tubo conduit.	Und
7.03	Canalización eléctrica empotrada con conduit y accesorios de 3/4'' y cable THHN
#12 y neutro #14	ml
7.04	Suministro e instalación de interruptor sencillo empotrado a la pared	Und
7.05	Suministro e instalación de interruptor doble empotrado a la pared	Und
7.06	Suministro e instalación de tomacorriente doble 110v empotrado	Und
7.07	 Suministro e instalación de tomacorriente 220v empotrado	Und
7.08	Lámparas superficiales con balastro eléctrico (2 und x lámpara) tipo T8.	Und
7.09	Lámparas superficiales sencillas.	Und
8.00	        INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
8.01	Cajas de Aguas Negras	Und
8.02	Tubo 6" PVC Drenaje	m
8.03	Tubo 2" PVC Drenaje	m
8.04	Enchape de Cerámica en cocina	m2
8.05	Rejilla de desagüe y ventilación	m
9.00	      ESPECIALES
9.01	Fosa de cambio de aceite	Gbl
9.02	Trampa de Grasas	und
9.03	Fosa Séptica. 	Gbl
9.04	Pozo de Absorción. 	Gbl

1. PERSONAL AUXILIAR DEL INGENIERO CONTRATISTA
El Contratista deberá proveer por su cuenta ayudantes y todo tipo de asistencia y cooperación necesarias para poder efectuar sus tareas.
2. PROTECCION DE LA PROPIEDAD PÚBLICA Y PRIVADA
El Contratista, por cuenta propia, deberá mantener en su lugar y proteger de cualquier daño directo o indirecto todas las tuberías, postes, conductos, paredes, edificios y oras estructuras, servicios públicos y propiedades en la vecindad de su trabajo. Será responsable y asumirá por su cuenta todos los gastos directos o indirectos efectuado por cualquier daño causado a cualquiera de las estructuras mencionadas, sea que éstas estén o no mostradas en los planos.
El Contratista deberá emplear personal competente para brindar servicio de vigilancia control y seguridad a las obras durante las veinticuatro horas del día.
Los daños ocasionados durante la ejecución deberán ser resanados a la mayor brevedad posible, de lo contrario el contratante estará en la disposición de no recepcionar la obra hasta que sea aceptable en todas las condiciones de este.
Desde inicio de la ejecución de las obras hasta el final, el Contratista tendrá la responsabilidad de proteger a los peatones y a la propiedad privada de riesgos o peligros generados por la construcción de las obras. Deberá garantizar asimismo el acceso fácil y seguro de peatones y el tránsito de vehículos. Cualquier excavación, materiales, desechos u obstrucciones que puedan causar daños a personas u objetos deberán protegerse con un cerco de acuerdo a instrucciones dadas por el Ingeniero Supervisor.
3. PLANTEL DEL CONTRATISTA
El contratista proveerá por cuenta propia las facilidades de locales requeridas para sus oficinas, patios, almacenes etc. las que estarán ubicadas en áreas estratégicas para evitar molestias al público.
4. BODEGAS
El Contratista deberá proveer todas las instalaciones necesarias para el Almacenamiento de herramientas, maquinarias, equipos y suministros; los sitios seleccionados para estas instalaciones deberán ser previamente autorizados por el Ingeniero. A estos sitios deberá dárseles el mantenimiento adecuado.
5. EQUIPO Y METODOS DE CONSTRUCCION
Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Contratista, previa autorización podrá cambiar el método y/o procedimiento de construcción. El Contratista al adoptar un nuevo método, previa aprobación del Ingeniero Supervisor, no podrá considerar o reclamar ajustes en los costos.
6. ROTULOS Y SEÑALIZACION
El Contratista está en la obligación de colocar el número de señales de peligro, señales de tránsito y cualquier otra señal con el objeto de evitar accidentes personales o de tránsito, motivados por los trabajos que ejecute el Contratista. El Contratista será responsable por los accidentes que ocurran por deficiencia y negligencias en el aprovisionamiento de señales y rótulos preventivos.
7. MATERIALES EN EL SITIO
Todos los materiales como ser tierra, grava, piedras, madera, tuberías, cables, equipos y otros, extraídos como resultado de las excavaciones, demolición, limpieza y otros trabajos en el sitio, son propiedad del Contratante y no podrán ser removidos del sitio sin autorización del Ingeniero Supervisor. Sin embargo, el Contratista podrá hacer uso de material excavado, para efectos de construcción, siempre que tenga la aprobación del Ingeniero Supervisor.
8. CALIDAD DE MATERIALES Y ACABADOS
A menos que sea especificado de otra forma, todos los materiales y acabados deberán cumplir con el estándar ISO (métrico) y los anexos corrientes de su edición más reciente. Aquellos materiales que no estén incluidos en el ISO, deben poseer la mejor calidad en su clase, o la calidad especificada por el Ingeniero Supervisor. A solicitud del Ingeniero Supervisor, el Contratista presentará previamente una muestra de los materiales a usarse para su aprobación. Si tales muestras no corresponden al estándar especificado o sean inadecuadas para ser empleadas en las obras, estas al ser rechazadas por el Ingeniero Supervisor deberán ser removidas del sitio por cuenta del Contratista.
9. POSESION DESPUES DE LA APROBACION
Después de que cada uno de los componentes de la obra a construir estipulados en el Contrato haya sido aprobado, El Contratante podrá utilizarlos de acuerdo a sus necesidades sin que esa posesión implique la aceptación final de los mismos. La Especificaciones Técnicas del proyecto Construcción de Escuela Vocacional Integral en Aldea Batan El Negrito, Yoro.
El Contratista será responsable del mantenimiento de la obra, ya sea usada por El Contratante o no, hasta que la inspección final sea llevada a cabo y la otra sea aceptada mediante el certificado de Aceptación Final (Acta de Recepción final de Proyecto) debidamente firmado.

10. VISITANTES
El Contratista no deberá permitir en el sitio de las obras, a personas no empleadas dentro del proyecto, a excepción de los representantes del Contratante y del Ingeniero Supervisor o sus representantes autorizados. Personas ajenas sólo podrán visitar el proyecto con la previa autorización y presencia del Ingeniero Supervisor. El Contratista deberá anotar todas las visitas y reportarlas al Ingeniero Supervisor. Toda consulta proviene de personal que no participa en el proyecto, relacionada con el avance y calidad de la obra, será remitida al Ingeniero Supervisor, quien evacuará la consulta de acuerdo a criterio y consideración del Contratante.
ESPECIFICACIONES TECNICA
1. EL PROYECTO:
Objetivo del Proyecto: El objetivo principal del proyecto es construir una escuela vocacional integral en la Aldea Batan El Negrito, Yoro, para proporcionar una educación técnica y profesional de alta calidad a los jóvenes y adultos de la comunidad. La escuela se enfocará en ofrecer formación en áreas técnicas y vocacionales, fomentando el desarrollo de habilidades que permitan a los estudiantes mejorar sus oportunidades laborales y contribuir al crecimiento económico local.
Ubicación: La escuela se ubicará en la Aldea Batan El Negrito, en el municipio de El Negrito, en el departamento de Yoro, Honduras. La elección de esta ubicación responde a la necesidad de mejorar el acceso a la educación técnica en una región con limitados recursos educativos.
Componentes del Proyecto:
Infraestructura:
•	Construcción de Edificios: Edificios principales que incluirán aulas, talleres especializados, oficinas administrativas, salas de informática, biblioteca y áreas de recreación.
Equipamiento:
•	Aulas y Talleres: Equipos y materiales para enseñanza técnica, incluyendo herramientas, maquinaria específica según los cursos ofrecidos y equipos informáticos.
•	Tecnología: Computadoras, proyectores y otros equipos tecnológicos necesarios para la formación y administración.
Currículo Educativo:
•	Programas de Formación: Diseño e implementación de cursos y talleres según las necesidades de la comunidad.
•	Certificación y Capacitación: Certificación de los cursos y capacitación de instructores y personal administrativo.
Personal:
•	Contratación: Selección y contratación de profesores calificados y personal administrativo.
•	Capacitación: Capacitación continua para el personal docente y administrativo para asegurar la calidad educativa y la adecuada gestión del centro.
Servicios Comunitarios:
•	Orientación Vocacional: Programas de orientación y asesoramiento para ayudar a los estudiantes a identificar sus intereses y habilidades.
•	Apoyo Psicosocial: Servicios de apoyo para los estudiantes, incluyendo consejería y asistencia en el desarrollo personal.
Cronograma del Proyecto: El proyecto se llevará a cabo en varias fases:
•	Fase de Planificación: Investigación, diseño del proyecto, obtención de permisos y licencias.
•	Fase de Construcción: Edificación de la infraestructura, instalación de equipos y mobiliario.
•	Fase de Implementación: Contratación de personal, desarrollo de programas educativos, y apertura de la escuela.
•	Fase de Evaluación: Monitoreo y evaluación del desempeño del proyecto, ajustes necesarios y mejoras continúas.
Presupuesto: El presupuesto total del proyecto incluirá los costos de mano de obra, materiales de construcción, equipamiento, contratación de personal, y otros gastos operativos. Se coordinará con la Municipalidad (UNIDAD TECNICA MUNICIPAL) para asegurar que todos los aspectos financieros sean cubiertos adecuadamente.
Impacto Esperado:
•	Mejora en el Acceso a la Educación: Ampliación de las oportunidades educativas en la región.
•	Desarrollo Económico Local: Capacitación en habilidades técnicas que fomenten el empleo y el emprendimiento local.
•	Crecimiento Personal: Contribución al desarrollo personal y profesional de los residentes de la aldea.
Evaluación y Sostenibilidad: Se implementará un plan de evaluación para medir el éxito del proyecto y su impacto en la comunidad.
2.  DOCUMENTOS Y PLANOS
La obra Municipal, que ha motivado las presentes especificaciones habrá de construirlas el Contratista con apego a los Documentos y Planos, que forman parte del contrato. Forman parte de los Documentos: las Instrucciones Generales y Condiciones Generales para Participantes, Especificaciones Técnicas del Proyecto y los planos que se adjuntan.

3.  PREPARACION DE LA OBRA
ITEM 1.01 Trazado y marcado (para todo el proceso constructivo) (Incluye revisión de diseño y rediseños).
Unidad de Medida:
UNIDAD: M2
Descripción de la Actividad:
El trazado y marcado implica la transferencia precisa de las dimensiones y posiciones del diseño desde los planos al terreno o superficies de construcción. Esta actividad es crucial para asegurar que todos los elementos del proyecto se construyan según las especificaciones. Incluye la revisión de los planos, la preparación del sitio, el trazado físico y la posibilidad de ajustes y rediseños según sea necesario.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Revisión de Diseño:
•	Verificación de Planos: Revisar los planos de diseño para asegurar la exactitud de las dimensiones y posiciones.
•	Confirmación de Medidas: Asegurarse de que las medidas y escalas en los planos se interpreten correctamente y se reflejen en el terreno.
Rediseños:
•	Identificación de Cambios: Identificar cualquier error o necesidad de ajuste en el diseño. Implementar los rediseños necesarios.
•	Actualización y Aprobación de Planos: Actualizar los planos con los rediseños y obtener la aprobación de los cambios antes de proceder con el trazado.
Equipo y Herramientas:
•	Instrumentos de Medición: Usar cintas métricas, niveles, teodolitos, y otros equipos de medición precisos.
•	Materiales de Marcado: Emplear tizas, pinturas, marcadores o estacas para realizar las marcas en el terreno o superficies.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Herramientas de Trazado: Definir las herramientas y equipos necesarios para el trazado.
•	Materiales de Marcado: Especificar los tipos y cantidades de materiales de marcado utilizados.
Cálculo de Cantidades:
•	Área de Trazado: Medir la superficie total a marcar en metros cuadrados (m²) según los planos del proyecto.
•	Revisión y Ajustes: Incluir en el cálculo el área adicional para ajustes y rediseños.
Normativas:
•	Código de Construcción: Cumplir con las normativas locales y códigos de construcción aplicables para el trazado y marcado.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Método de Medición:
•	Área Trazada: Medir en metros cuadrados (m²) el área total en la que se realizó el trazado y marcado.
•	Ajustes y Rediseños: Contar y medir cualquier área adicional que requiera trazado debido a rediseños o ajustes.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Trazado por Metro Cuadrado: El pago se realizará por cada metro cuadrado (m²) de área trazada y marcada.
•	Costos Adicionales: Incluir costos adicionales si se requiere trabajo extra por ajustes o rediseños.
Verificación:
•	Inspección: Realizar una inspección para verificar la precisión del trazado y marcado, y confirmar que cumple con las especificaciones del diseño.
•	Ajustes: Asegurar que todos los ajustes y rediseños se hayan implementado correctamente.
Condiciones de Pago:
•	Pago Completo: El pago del 100% se realizará tras la finalización del trazado y marcado, y tras la inspección y verificación final del trabajo.
Esta especificación proporciona una guía completa para el trazado y marcado, asegurando precisión y cumplimiento con los requisitos del proyecto y estándares de calidad.

ITEM 1.02 Limpieza y Remoción de Capa Vegetal

Unidad de Medida:
UNIDAD: M2
Descripción de la Actividad:
 La actividad de limpieza y remoción de capa vegetal incluye la eliminación de toda la vegetación superficial, como césped, arbustos, raíces superficiales y otras formas de vegetación no deseada en áreas específicas del terreno. Este proceso prepara el terreno para futuras etapas de construcción o desarrollo.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Preparación del Sitio:
•	Inspección Inicial: Inspeccionar el área a limpiar para identificar la densidad de la vegetación y cualquier obstáculo potencial.
•	Planificación: Planificar el método de remoción adecuado basado en la extensión y tipo de vegetación presente.
Métodos de Remoción:
•	Manual: Uso de herramientas manuales como azadas, palas y rastrillos para áreas pequeñas o de acceso limitado.
•	Mecánico: Uso de maquinaria pesada, como excavadoras o tractores con accesorios específicos, para áreas grandes o de alta densidad.
Consideraciones Ambientales:
•	Disposición de Residuos: Disponer adecuadamente de la vegetación removida, siguiendo normativas locales sobre reciclaje o eliminación de residuos vegetales.
•	Protección del Suelo: Evitar daños al suelo durante la remoción para preservar su calidad para futuras construcciones.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales y Equipos:
•	Herramientas Manuales: Definir las herramientas necesarias para la remoción manual.
•	Maquinaria: Especificar el tipo de maquinaria y accesorios necesarios para la remoción mecánica.
Cálculo de Cantidades:
•	Área a Limpiar: Medir la superficie total a limpiar en metros cuadrados (m²).
•	Volumen de Vegetación: Estimar el volumen de vegetación removida para planificar la disposición adecuada.
Normativas:
•	Código de Construcción: Cumplir con las normativas locales y regulaciones ambientales relacionadas con la remoción de vegetación.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Método de Medición:
•	Área Limpiada: Medir en metros cuadrados (m²) el área total donde se ha realizado la limpieza y remoción de capa vegetal.
•	Volumen de Vegetación: Medir o estimar el volumen de vegetación removida si es relevante para el cálculo del costo.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Limpieza por Metro Cuadrado: El pago se realizará por cada metro cuadrado (m²) del área limpiada y despojada de capa vegetal.
•	Costos Adicionales: Incluir costos adicionales si se requiere remoción de vegetación densa o el uso de maquinaria especial.
Verificación:
•	Inspección: Realizar una inspección para asegurar que el área ha sido limpiada completamente y de acuerdo con las especificaciones.
•	Calidad del Trabajo: Confirmar que no queden restos significativos de vegetación y que el área esté lista para la siguiente etapa de construcción.
Condiciones de Pago:
•	Pago Completo: El pago del 100% se realizará una vez finalizada la limpieza y remoción, y tras la inspección y verificación final del trabajo.
Esta especificación técnica proporciona una guía clara y completa para la limpieza y remoción de capa vegetal, cubriendo todos los aspectos necesarios para asegurar un trabajo eficiente y conforme a los requisitos del proyecto.
ITEM 2.01 Excavación para Cimientos.
Unidad de Medida:
UNIDAD: M2
Descripción de la Actividad:
La excavación para cimientos implica la remoción del suelo para preparar el terreno donde se construirán los cimientos de una estructura. Esta actividad asegura que la base del edificio tenga la profundidad y forma adecuadas para soportar la carga estructural.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Preparación del Sitio:
•	Inspección Inicial: Revisar el área para identificar el tipo de suelo, la presencia de agua, y cualquier obstrucción o material inesperado.
•	Despeje de Área: Limpiar el área de vegetación, escombros y otros obstáculos antes de comenzar la excavación.
Métodos de Excavación:
•	Manual: Uso de herramientas manuales como palas y picos para excavaciones menores o en áreas de acceso restringido.
•	Mecánico: Uso de maquinaria pesada como excavadoras o retroexcavadoras para áreas grandes o con suelo compacto.
Consideraciones de Seguridad:
•	Estabilidad del Terreno: Asegurar que las paredes de la excavación estén estabilizadas para evitar deslizamientos.
•	Protección Personal: Usar equipo de protección personal (EPP) como cascos, guantes, y botas de seguridad.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales y Equipos:
•	Herramientas Manuales: Herramientas necesarias para excavación manual, si es aplicable.
•	Maquinaria: Tipo de maquinaria y accesorios necesarios para la excavación mecánica.
Cálculo de Cantidades:
•	Volumen de Excavación: Calcular el volumen de suelo a remover en metros cúbicos (m³), basándose en las dimensiones de los cimientos especificadas en los planos (longitud, ancho y profundidad).
•	Densidad del Suelo: Considerar la densidad del suelo para estimar el peso del material excavado, si es relevante para el transporte y disposición.
Normativas:
•	Código de Construcción: Cumplir con los códigos locales de construcción y regulaciones ambientales para la excavación y manejo de tierras.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Método de Medición:
•	Volumen Excavado: Medir en metros cúbicos (m³) el volumen total de suelo excavado, de acuerdo con las dimensiones de la excavación (longitud, ancho y profundidad) especificadas en los planos.
•	Verificación del Trabajo: Asegurar que el volumen excavado corresponde a los requerimientos del diseño y las especificaciones del proyecto.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Excavación por Metro Cúbico: El pago se realizará por cada metro cúbico (m³) de suelo excavado.
•	Costos Adicionales: Incluir costos adicionales si se requiere excavación en suelo particularmente duro o si se enfrentan condiciones inesperadas.
Verificación:
•	Inspección: Realizar una inspección para verificar que el volumen de excavación sea el especificado y que la excavación esté realizada de acuerdo con los planos y normas de seguridad.
•	Calidad del Trabajo: Confirmar que el fondo de la excavación está nivelado y libre de escombros para la instalación de los cimientos.
Condiciones de Pago:
•	Pago Completo: El pago del 100% se realizará una vez finalizada la excavación, tras la inspección y verificación del trabajo.
Esta especificación técnica proporciona una guía completa para la excavación de cimientos, asegurando que el trabajo se realice de acuerdo con los requisitos del proyecto y los estándares de calidad y seguridad.

ITEM 2.02  Zapata FT-1 0.6 x 0.60m x 0.2 m, 5 #3 A.S. #3 @20cm.
Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
La actividad consiste en la construcción de una zapata de cimiento tipo FT-1 con dimensiones de 0.6 x 0.60 m x 0.2 m. La zapata está reforzada con varillas de acero #3 colocadas a una distancia de 20 cm entre sí, con un total de 5 varillas. Esta zapata forma parte del sistema de cimentación y se utiliza para distribuir las cargas de la estructura sobre el suelo.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Dimensiones de la Zapata:
•	Tamaño: 0.6 m x 0.60 m x 0.2 m (ancho x largo x alto)
Reforzamiento:
•	Varillas de Acero: Utilizar 5 varillas de acero #3, distribuidas uniformemente a 20 cm de separación entre el centro de cada varilla.
Materiales:
•	Concreto: Mezcla de concreto especificada por el diseño estructural.
•	Varilla de Acero: Varillas de acero de refuerzo #3, con un diámetro de 10 mm.
Preparación del Sitio:
•	Excavación: Asegurar que la excavación para la zapata esté limpia y nivelada.
•	Encofrado: Instalar el encofrado para dar forma a la zapata y soportar el concreto durante el fraguado.
Cálculo de Cantidades:
Concreto:
•	Volumen: Calcular el volumen de concreto necesario usando la fórmula V = Ancho x Largo x Alto.
Varillas de Acero:
•	Cantidad: Determinar la cantidad total de varilla necesaria basándose en el número de varillas y su distribución en la zapata. La longitud de cada varilla debe ser suficiente para cubrir el ancho y largo de la zapata, con solapes adecuados.
Requisitos de Construcción:
•	Revisión del Diseño: Verificar que las especificaciones de las varillas de acero y las dimensiones del encofrado se ajusten a los planos estructurales.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Método de Medición:
•	Zapata Construida: Contar el número de zapatas construidas que cumplan con las dimensiones y especificaciones requeridas.
•	Volumen de Concreto: Medir el volumen de concreto utilizado basado en las dimensiones de la zapata.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Zapata Completa: El pago se realizará por cada zapata construida de acuerdo con las dimensiones especificadas (0.6 x 0.60 m x 0.2 m).
•	Costos de Materiales: Incluir el costo del concreto y varillas de acero en el monto total.
Verificación:
•	Inspección: Realizar una inspección para asegurar que cada zapata se construya de acuerdo con las dimensiones y especificaciones del diseño.
•	Calidad del Trabajo: Verificar que el encofrado, el refuerzo y el vertido del concreto se realicen correctamente.
Condiciones de Pago:
•	Pago Completo: El pago del 100% se realizará tras la finalización de la construcción de cada zapata, y tras la inspección y verificación del trabajo.
Esta especificación técnica asegura que la construcción de las zapatas FT-1 se realice conforme a los requisitos estructurales y de calidad, facilitando una ejecución precisa y eficiente del trabajo.

ITEM 2.03  Zapata FT-2 0.6 x 0.60m x 0.2 m, 5 #3 A.S. #3 @20cm
Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
La actividad consiste en la construcción de una zapata de cimiento tipo FT-2 con dimensiones de 0.6 x 0.60 m x 0.2 m. La zapata está reforzada con varillas de acero #3 colocadas a una distancia de 20 cm entre sí, con un total de 5 varillas. Esta zapata forma parte del sistema de cimentación y se utiliza para distribuir las cargas de la estructura sobre el suelo.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Dimensiones de la Zapata:
•	Tamaño: 0.6 m x 0.60 m x 0.2 m (ancho x largo x alto)
Reforzamiento:
•	Varillas de Acero: Utilizar 5 varillas de acero #3, distribuidas uniformemente a 20 cm de separación entre el centro de cada varilla.
Materiales:
•	Concreto: Mezcla de concreto especificada por el diseño estructural.
•	Varilla de Acero: Varillas de acero de refuerzo #3, con un diámetro de 10 mm.
Preparación del Sitio:
•	Excavación: Asegurar que la excavación para la zapata esté limpia y nivelada.
•	Encofrado: Instalar el encofrado para dar forma a la zapata y soportar el concreto durante el fraguado.
Cálculo de Cantidades:
Concreto:
•	Volumen: Calcular el volumen de concreto necesario usando la fórmula V = Ancho x Largo x Alto.
Varillas de Acero:
•	Cantidad: Determinar la cantidad total de varilla necesaria basándose en el número de varillas y su distribución en la zapata. La longitud de cada varilla debe ser suficiente para cubrir el ancho y largo de la zapata, con solapes adecuados.
Requisitos de Construcción:
•	Revisión del Diseño: Verificar que las especificaciones de las varillas de acero y las dimensiones del encofrado se ajusten a los planos estructurales.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Método de Medición:
•	Zapata Construida: Contar el número de zapatas construidas que cumplan con las dimensiones y especificaciones requeridas.
•	Volumen de Concreto: Medir el volumen de concreto utilizado basado en las dimensiones de la zapata.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Zapata Completa: El pago se realizará por cada zapata construida de acuerdo con las dimensiones especificadas (0.6 x 0.60 m x 0.2 m).
•	Costos de Materiales: Incluir el costo del concreto y varillas de acero en el monto total.
Verificación:
•	Inspección: Realizar una inspección para asegurar que cada zapata se construya de acuerdo con las dimensiones y especificaciones del diseño.
•	Calidad del Trabajo: Verificar que el encofrado, el refuerzo y el vertido del concreto se realicen correctamente.
Condiciones de Pago:
•	Pago Completo: El pago del 100% se realizará tras la finalización de la construcción de cada zapata, y tras la inspección y verificación del trabajo.
Esta especificación técnica asegura que la construcción de las zapatas FT-2 se realice conforme a los requisitos estructurales y de calidad, facilitando una ejecución precisa y eficiente del trabajo.

ITEM 2.04 Viga de Cimentación S5 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm
Unidad de Medida:
UNIDAD: ML
Descripción de la Actividad:
La actividad consiste en la construcción de una viga de cimentación tipo S5 con dimensiones de 18 x 40 cm, reforzada con varillas de acero. La viga sirve para distribuir las cargas de la estructura sobre los cimientos y garantizar la estabilidad del edificio.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Dimensiones de la Viga:
•	Sección: 18 cm x 40 cm (alto x ancho)
Reforzamiento:
Varillas de Acero:
•	Principal: 4 varillas de acero #4 (12 mm de diámetro) dispuestas a lo largo de la viga.
•	Transversal: Varillas de acero #3 (10 mm de diámetro) espaciadas cada 20 cm a lo largo de la longitud de la viga.
Preparación del Sitio:
•	Encofrado: Instalar encofrado de madera o metal para dar forma a la viga y soportar el concreto durante el fraguado.
•	Refuerzo: Colocar las varillas de acero según el diseño, asegurándolas en su lugar con alambres de atado.
Cálculo de Cantidades:
Volumen de Concreto:
Fórmula: Calcular el volumen de concreto necesario para cada metro lineal de viga usando la fórmula V = Altura x Ancho x Longitud.
Varillas de Acero:
•	Longitud de Varillas: Determinar la longitud total de las varillas necesarias en función de la longitud de la viga y la cantidad requerida por sección.
•	Número de Varillas: Para una longitud total de viga, calcular el número de varillas #4 y #3 basándose en la especificación del diseño.
Requisitos de Construcción:
•	Verificación del Diseño: Asegurarse de que las dimensiones del encofrado y el refuerzo cumplan con las especificaciones del diseño.
•	Control de Calidad: Verificar que el concreto tenga la resistencia especificada y que el encofrado esté bien alineado y soportado.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Método de Medición:
•	Viga Construida: Medir la longitud total de la viga en metros lineales (ml) construida según las especificaciones del diseño.
•	Volumen de Concreto: Confirmar el volumen total de concreto utilizado basado en las dimensiones de la viga.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Viga por Metro Lineal: El pago se realizará por cada metro lineal (ml) de viga construida según las dimensiones especificadas (18 x 40 cm).
•	Costos de Materiales: Incluir el costo del concreto y las varillas de acero en el monto total.
Verificación:
•	Inspección: Realizar una inspección para asegurar que la viga se construya de acuerdo con las dimensiones, el refuerzo y el diseño especificados.
•	Calidad del Trabajo: Verificar que el encofrado, el refuerzo y el vertido del concreto se realicen de manera adecuada y que el concreto cumpla con las especificaciones de resistencia.
Condiciones de Pago:
Pago Completo: El pago del 100% se realizará una vez finalizada la construcción de la viga, tras la inspección y verificación del trabajo.
Esta especificación técnica asegura que la construcción de las vigas de cimentación S5 se realice conforme a los requisitos estructurales, de calidad y seguridad, facilitando la ejecución precisa del trabajo.

ITEM 2.05  Viga de Cimentación S7 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm
Unidad de Medida:
UNIDAD: ML
Descripción de la Actividad:
La actividad consiste en la construcción de una viga de cimentación tipo S7 con dimensiones de 18 x 40 cm, reforzada con varillas de acero. La viga sirve para distribuir las cargas de la estructura sobre los cimientos y proporcionar estabilidad adicional a la base del edificio.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Dimensiones de la Viga:
•	Sección: 18 cm de alto x 40 cm de ancho
Reforzamiento:
•	Varillas de Acero Principal: 4 varillas de acero #4 (12 mm de diámetro) dispuestas longitudinalmente a lo largo de la viga.
•	Varillas de Refuerzo Transversal: Varillas de acero #3 (10 mm de diámetro) colocadas a intervalos de 20 cm a lo largo de la longitud de la viga.
Preparación del Sitio:
•	Encofrado: Instalación del encofrado para darle forma a la viga y mantener el concreto en su lugar durante el fraguado.
•	Reforzamiento: Colocar y asegurar las varillas de acero en la posición correcta utilizando alambres de atado.
Cálculo de Cantidades:
Volumen de Concreto:
Fórmula para el Volumen: Calcular el volumen de concreto necesario por cada metro lineal de viga usando la fórmula V = Altura x Ancho x Longitud.
Varillas de Acero:
•	Longitud Total de Varillas: Calcular la longitud total de las varillas necesarias para cubrir la longitud total de la viga.
•	Número de Varillas: Para cada metro lineal de viga, calcular la cantidad total de varillas #4 y #3 según las especificaciones del diseño.
Requisitos de Construcción:
•	Revisión del Diseño: Confirmar que las dimensiones del encofrado y el refuerzo cumplen con las especificaciones del diseño.
•	Control de Calidad: Asegurar que el concreto tenga la resistencia especificada y que el encofrado esté bien alineado y soportado.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Método de Medición:
•	Viga Construida: Medir la longitud total de la viga en metros lineales (ml) construida según las dimensiones especificadas (18 x 40 cm).
•	Volumen de Concreto: Confirmar el volumen total de concreto utilizado basado en las dimensiones de la viga y la longitud total construida.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Viga por Metro Lineal: El pago se realizará por cada metro lineal (ml) de viga construida conforme a las dimensiones especificadas.
•	Costos de Materiales: Incluir el costo del concreto y las varillas de acero en el monto total.
Verificación:
•	Inspección: Realizar una inspección para asegurar que la viga se construya de acuerdo con las dimensiones y especificaciones del diseño.
•	Calidad del Trabajo: Verificar que el encofrado, el refuerzo y el vertido del concreto se realicen de manera adecuada y que el concreto cumpla con las especificaciones de resistencia.
Condiciones de Pago:
Pago Completo: El pago del 100% se realizará una vez finalizada la construcción de la viga, tras la inspección y verificación del trabajo.
Estas especificaciones técnicas proporcionan una guía completa para la construcción de las vigas de cimentación S7, asegurando que el trabajo se realice con precisión y de acuerdo a los estándares de calidad requeridos.
ITEM 2.06 Viga de Cimentación S3 18 x 40cm, 4 #4, #3@ 20cm
Unidad de Medida:
UNIDAD: ML
Descripción de la Actividad:
La actividad incluye la construcción de una viga de cimentación tipo S3 con dimensiones de 18 x 40 cm, reforzada con varillas de acero según las especificaciones. La viga es fundamental para la distribución de cargas y la estabilidad de la estructura sobre los cimientos.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Dimensiones de la Viga:
•	Sección: 18 cm de alto x 40 cm de ancho.
Reforzamiento:
•	Varillas de Acero Principal: 4 varillas de acero #4 (12 mm de diámetro) dispuestas longitudinalmente a lo largo de la viga.
•	Varillas de Refuerzo Transversal: Varillas de acero #3 (10 mm de diámetro) colocadas a intervalos de 20 cm a lo largo de la longitud de la viga.
Preparación del Sitio:
•	Encofrado: Instalar el encofrado de madera o metal para darle forma a la viga y mantener el concreto en su lugar durante el fraguado.
•	Refuerzo: Colocar y asegurar las varillas de acero con alambres de atado para garantizar que se mantengan en la posición correcta.
Cálculo de Cantidades:
Volumen de Concreto:
•	Fórmula: Calcular el volumen de concreto necesario por cada metro lineal de viga utilizando la fórmula V = Altura x Ancho x Longitud.
Varillas de Acero:
•	Longitud Total de Varillas: Calcular la longitud total de varillas necesarias para cubrir la longitud total de la viga.
•	Número de Varillas: Para cada metro lineal de viga, calcular la cantidad total de varillas #4 y #3 requeridas.
Requisitos de Construcción:
•	Revisión del Diseño: Asegurarse de que las dimensiones del encofrado y el refuerzo cumplan con las especificaciones del diseño estructural.
•	Control de Calidad: Verificar que el concreto utilizado tenga la resistencia especificada y que el encofrado esté correctamente alineado y soportado.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Método de Medición:
•	Viga Construida: Medir la longitud total de la viga en metros lineales (ml) construida según las dimensiones especificadas (18 x 40 cm).
•	Volumen de Concreto: Confirmar el volumen total de concreto utilizado basado en las dimensiones de la viga y la longitud total construida.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Viga por Metro Lineal: El pago se realizará por cada metro lineal (ml) de viga construida conforme a las dimensiones especificadas (18 x 40 cm).
•	Costos de Materiales: Incluir el costo del concreto y las varillas de acero en el monto total.
Verificación:
•	Inspección: Realizar una inspección para asegurar que la viga se construya de acuerdo con las dimensiones y especificaciones del diseño.
•	Calidad del Trabajo: Verificar que el encofrado, el refuerzo y el vertido del concreto se realicen adecuadamente y que el concreto cumpla con las especificaciones de resistencia.
Condiciones de Pago:
•	Pago Completo: El pago del 100% se realizará una vez finalizada la construcción de la viga, tras la inspección y verificación del trabajo.

Estas especificaciones técnicas aseguran que la construcción de las vigas de cimentación S3 se realice de acuerdo con los requisitos de diseño y calidad, facilitando una ejecución precisa y eficiente del trabajo.

ITEM 2.07  Zapata Corrida FW-2' 0.20 x 0.45m, 3 #3, 3@ 20cm, Bastón de #3@ 60cm
Unidad de Medida:
UNIDAD: ML
Descripción: Construcción de una zapata corrida tipo FW-2 con dimensiones de 0.20 m x 0.45 m. La zapata estará reforzada con 3 varillas de acero tipo #3 (10 mm de diámetro) dispuestas a 20 cm de distancia entre ejes, y con un bastón de varilla tipo #3 (10 mm de diámetro) colocado cada 60 cm.
Requisitos:
Dimensiones de la Zapata:
•	Alto (h): 0.20 m
•	Ancho (b): 0.45 m
Materiales:
•	Concreto: Mezcla de concreto con resistencia especificada en los planos.
Armadura:
•	Varillas Principales: 3 varillas tipo #3 distribuida a lo largo de la zapata, espaciadas a 20 cm entre ejes.
•	Bastones: Varillas tipo #3 colocadas cada 60 cm a lo largo de la zapata para proporcionar soporte adicional.
Proceso de Construcción:
•	Excavación y Preparación: Excavar el área donde se colocará la zapata corrida, asegurando que el lecho esté nivelado y libre de escombros.
•	Colocación de Armadura: Posicionar las varillas principales y los bastones de acero de refuerzo dentro de la excavación, asegurando su correcta disposición.
•	Encofrado: Instalar encofrado para dar forma al concreto según las dimensiones especificadas.
•	Vertido de Concreto: Llenar el encofrado con concreto, asegurando una adecuada compactación para evitar burbujas de aire y garantizar la resistencia del elemento.
•	Curado: Permitir que el concreto cure adecuadamente según las recomendaciones para alcanzar su resistencia especificada.
Consideraciones del Cálculo del Costo Directo:
Materiales:
•	Concreto: Calcular el volumen total de concreto necesario para la zapata, considerando las dimensiones especificadas.
•	Volumen de Concreto por Metro Lineal: (Ancho x Alto) x Longitud
Acero de Refuerzo: Calcular la cantidad total de varilla requerida.
•	Varillas Principales: Calcular la longitud total de varillas tipo #3 necesarias.
•	Bastones: Calcular la longitud total de varillas tipo #3 para los bastones, considerando que se colocan cada 60 cm.
Mano de Obra:
•	Estimar el tiempo necesario para la colocación de armadura, encofrado, vertido de concreto y curado.
•	Estimar las tarifas de mano de obra en función de las horas de trabajo necesarias.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
•	La cantidad de obra se mide en metros lineales de zapata corrida construida.
Pago:
•	Pago Unitario: El costo se basa en un precio unitario por metro lineal de zapata corrida, que incluye el costo de mano de obra y equipos.
•	Medición y Verificación: El contratista debe presentar pruebas de la construcción completada, como fotografías y reportes de calidad. La medición final se realiza para verificar la cantidad de zapata corrida construida.
Criterios de Calidad:
•	Concreto: Debe cumplir con la resistencia especificada en los planos y estar adecuadamente curado.
•	Armadura: Las varillas deben estar colocadas según las especificaciones y distribuidas adecuadamente para garantizar la resistencia estructural.
•	Proceso: La construcción debe seguir las buenas prácticas para asegurar la durabilidad y estabilidad de la zapata corrida.
Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Asegurarse de que se cumplan todas las normas de seguridad durante la excavación, construcción y vertido de concreto.
•	Medio Ambiente: Manejar y disponer adecuadamente los residuos de construcción y proteger el entorno de impactos negativos.
Esta especificación técnica proporciona una guía clara para la construcción de la zapata corrida tipo FW-2, asegurando que todos los aspectos del proceso de construcción se realicen con precisión y calidad.
ITEM 2.08 Sobre elevación de bloque de 6", 2 hiladas.
Unidad: M2
Descripción de la Actividad:
Construcción de una sobre elevación en pared de bloque de concreto de 6 pulgadas (15 cm) de grosor, consistente en la adición de 2 hiladas adicionales de bloques.

Dimensiones del Bloque:
•	Grosor: 6 pulgadas (15 cm)
•	Dimensiones del Bloque (Estándar): Generalmente, 15 cm x 20 cm x 40 cm (alto x ancho x largo)
Materiales:
•	Bloques de Concreto: Bloques de 6 pulgadas de grosor.
•	Mortero: Mezcla de cemento, arena y agua para unir los bloques.
Proceso de Construcción:
Colocación de Bloques
•	Colocar los bloques de 6 pulgadas en dos hiladas, asegurando que estén alineados y nivelados correctamente.
•	Usar mortero entre los bloques y en las juntas para asegurar la unión adecuada.
Curado
•	Permitir que el mortero cure adecuadamente para asegurar la integridad estructural de la sobre elevación.
Consideraciones del Cálculo del Costo Directo:
Materiales:
•	Bloques: Calcular el número total de bloques necesarios en función del área a cubrir y las dimensiones del bloque.
•	Área de Pared por Bloque: (0.15 m x 0.20 m) = 0.03 m² por bloque.
•	Mortero: Calcular la cantidad de mortero necesario para unir los bloques y cubrir las juntas.
Mano de Obra:
•	Estimar el tiempo requerido para la preparación del área, colocación de mortero, colocación de bloques, y curado.
Equipos y Herramientas:
•	Costo de herramientas necesarias como mezcladoras de mortero, palas, y niveladores.
•	Costos asociados con el transporte y manejo de bloques.
Otros Costos:
Costos asociados con la gestión de residuos y limpieza del sitio.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
•	Cuantificación:
La cantidad de obra se mide en metros cuadrados (m²) de pared construida. Para calcular el área total, se multiplica la longitud de la pared por la altura de la sobre elevación (2 hiladas de bloque, cada hilada de 15 cm de altura).
Pago:
Pago Unitario: El costo se basa en un precio unitario por metro cuadrado de sobre elevación construida. Este precio debe incluir el costo mano de obra, y equipos.
Medición y Verificación: El contratista debe presentar pruebas de la construcción completada, incluyendo medidas precisas y calidad del trabajo. La medición final se realiza para verificar la cantidad de superficie construida.
Criterios de Calidad:
•	Bloques: Deben estar libres de defectos y cumplir con las especificaciones de tamaño y resistencia.
•	Mortero: Debe mezclarse y aplicarse adecuadamente para asegurar una buena adherencia y resistencia.
•	Proceso: La construcción debe seguir las buenas prácticas para asegurar la durabilidad y estabilidad de la sobre elevación.
Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Asegurar que se cumplan todas las normas de seguridad durante la manipulación de materiales y construcción.
•	Medio Ambiente: Manejar y disponer adecuadamente los residuos de construcción y proteger el entorno de impactos negativos.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la construcción de la sobre elevación de bloque de 6 pulgadas, asegurando que todos los aspectos del proceso de construcción se realicen con precisión y calidad.
ITEM 2.09  Relleno con material selecto e=7cm
UNIDAD: M3
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de un relleno utilizando material selecto en una capa de espesor de 7 cm. Este proceso implica la preparación del terreno, la colocación del material seleccionado y la compactación para obtener una base firme y nivelada que garantice una adecuada estabilidad para la siguiente fase de construcción.

REQUISITOS Y CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL COSTO DIRECTO:
Para la realización de ésta actividad se requiere Mano de obra no calificada (Ayudante). Herramienta menor 10% de la mano de obra.
Dentro de los requisitos el Material selecto, que puede incluir arena, grava o una mezcla de ambos, según las especificaciones del proyecto. Este material debe cumplir con los requisitos de calidad y granulometría establecidos para asegurar la adecuada compactación y estabilidad.

CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA:
Calcular el volumen total de material selecto necesario en metros cúbicos, considerando el área a rellenar y el espesor de la capa.

PAGO:
El costo se basa en un precio unitario por metro cúbico de material relleno, que incluye el costo del material, mano de obra y uso de equipos. El contratista debe presentar pruebas del trabajo completado, como informes de compactación y medidas del espesor de la capa de relleno. La medición final se realiza para verificar el volumen de material aplicado.
Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Asegurar que se cumplan todas las normas de seguridad durante la manipulación del material y el uso de equipos.
•	Medio Ambiente: Manejar y disponer adecuadamente los residuos y proteger el entorno de posibles impactos negativos.
Esta especificación técnica detalla el procedimiento para la colocación de relleno con material selecto, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión y calidad.
ITEMS 2.10	Relleno con material de sitio e=10cm
Unidad: M3
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ejecución de un relleno utilizando material selecto en una capa de espesor de 10 cm. Este proceso implica la preparación del terreno, la colocación del material seleccionado y la compactación para obtener una base firme y nivelada que garantice una adecuada estabilidad para la siguiente fase de construcción.

REQUISITOS Y CONSIDERACIONES DEL CÁLCULO DEL COSTO DIRECTO:
Para la realización de ésta actividad se requiere Mano de obra no calificada (Ayudante). Herramienta menor 10% de la mano de obra.
Dentro de los requisitos el Material selecto, que puede incluir arena, grava o una mezcla de ambos, según las especificaciones del proyecto. Este material debe cumplir con los requisitos de calidad y granulometría establecidos para asegurar la adecuada compactación y estabilidad.

CRITERIOS DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA:
Calcular el volumen total de material selecto necesario en metros cúbicos, considerando el área a rellenar y el espesor de la capa.

PAGO:
El costo se basa en un precio unitario por metro cúbico de material relleno, que incluye el costo del material, mano de obra y uso de equipos. El contratista debe presentar pruebas del trabajo completado, como informes de compactación y medidas del espesor de la capa de relleno. La medición final se realiza para verificar el volumen de material aplicado.
Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Asegurar que se cumplan todas las normas de seguridad durante la manipulación del material y el uso de equipos.
•	Medio Ambiente: Manejar y disponer adecuadamente los residuos y proteger el entorno de posibles impactos negativos.
Esta especificación técnica detalla el procedimiento para la colocación de relleno con material selecto, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión y calidad.
ITEM 3.01 Columna C-1 20 x 20cm, 4 #3, #2@ 20cm
Unidad: ML
Descripción de la Actividad:
Construcción de una columna tipo C-1 con dimensiones de 20 cm x 20 cm y un refuerzo de acero. La columna tendrá 4 varillas de acero tipo #3 (10 mm de diámetro) en su interior, con varillas transversales tipo #2 (6 mm de diámetro) dispuestas a 20 cm de distancia entre ejes.
Dimensiones de la Columna:
o	Ancho (b): 20 cm
o	Alto (h): 20 cm
Materiales:
•	Concreto: Mezcla de concreto con resistencia especificada en los planos.
Varillas de Acero:
•	Principal: 4 varillas de acero tipo #3 (10 mm de diámetro) en el centro de la columna.
•	Transversal: Varillas tipo #2 (6 mm de diámetro) dispuestas a una distancia de 20 cm entre ejes.
Armadura:
•	Varillas Principales: 4 varillas tipo #3 distribuida verticalmente en el centro de la columna.
•	Varillas Transversales: Varillas tipo #2 colocadas cada 20 cm a lo largo de la columna para refuerzo adicional.
Proceso de Construcción:
Preparación del Área:
•	Excavación o Base de Columna: Preparar la base donde se colocará la columna, asegurando que esté nivelada y libre de escombros.
Colocación de Armadura:
•	Instalación de Varillas: Posicionar las 4 varillas tipo #3 en el centro de la columna y asegurar que estén adecuadamente alineadas.
•	Instalación de Varillas Transversales: Colocar las varillas tipo #2 a intervalos de 20 cm a lo largo de la columna, utilizando separadores para mantener la posición correcta de las varillas.
Encofrado:
•	Instalación de Encofrado: Colocar encofrado alrededor de las varillas para darle forma a la columna según las dimensiones especificadas.
Vertido de Concreto:
•	Llenado del Encofrado: Verter el concreto en el encofrado, asegurando que se distribuya uniformemente y se compacte adecuadamente para eliminar burbujas de aire.
•	Vibrado del Concreto: Utilizar un vibrador para asegurar una adecuada compactación del concreto.
Curado:
•	Curado del Concreto: Permitir que el concreto cure adecuadamente según las recomendaciones del fabricante para alcanzar la resistencia especificada.
Consideraciones del Cálculo del Costo Directo:
Materiales:
•	Concreto: Calcular el volumen de concreto necesario para la columna.
•	Volumen de Concreto por Metro Lineal: (Ancho x Alto) x Longitud
•	Acero de Refuerzo: Calcular la longitud total de varilla requerida.
•	Varillas Principales: Calcular la longitud total de las 4 varillas tipo #3 necesarias.
•	Varillas Transversales: Calcular la longitud total de varillas tipo #2 necesaria, considerando su disposición a 20 cm entre ejes.
Mano de Obra:
•	Estimar el tiempo requerido para la preparación del área, colocación de armadura, encofrado, vertido de concreto y curado.
•	Estimar las tarifas de mano de obra en función de las horas de trabajo necesarias.
Equipos y Herramientas:
•	Costo de alquiler o uso de equipos para el vertido y compactación del concreto, como mezcladora, vibrador y herramientas para encofrado.
•	Costos de materiales auxiliares.
Otros Costos:
•	Costos asociados con la gestión de residuos y limpieza del sitio.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	La cantidad de obra se mide en metros cúbicos (m³) de columna construida.
•	Se cuantifica el volumen total de concreto utilizado basado en las dimensiones de la columna y la longitud construida.
Pago:
•	Pago Unitario: El costo se basa en un precio unitario por metro cúbico de columna construida, que incluye el costo del concreto, acero de refuerzo, mano de obra y equipos.
•	Medición y Verificación: El contratista debe presentar pruebas de la construcción completada, incluyendo medidas precisas y calidad del trabajo. La medición final se realiza para verificar el volumen de columna construida.
Criterios de Calidad:
•	Concreto: Debe cumplir con la resistencia especificada en los planos y estar adecuadamente curado.
•	Armadura: Las varillas deben estar colocadas según las especificaciones y distribuidas adecuadamente para garantizar la resistencia estructural.
•	Proceso: La construcción debe seguir las buenas prácticas para asegurar la durabilidad y estabilidad de la columna.
 Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Asegurar que se cumplan todas las normas de seguridad durante la preparación, construcción y vertido de concreto.
•	Medio Ambiente: Manejar y disponer adecuadamente los residuos de construcción y proteger el entorno de impactos negativos.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la construcción de la columna tipo C-1, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión y calidad.
ITEM 3.02 Columna C-2 15 x 25cm, 4 #3, #2@ 20cm.
Unidad: ML
Descripción de la Actividad:
Construcción de una columna tipo C-2 con dimensiones de 15 cm x 25 cm y refuerzo de acero. La columna tendrá 4 varillas de acero tipo #3 (10 mm de diámetro) en su interior, con varillas transversales tipo #2 (6 mm de diámetro) dispuestas a 20 cm de distancia entre ejes.
Requisitos:
Dimensiones de la Columna:
•	Ancho (b): 15 cm
•	Alto (h): 25 cm
Materiales:
•	Concreto: Mezcla de concreto con resistencia especificada en los planos.
•	Varillas de Acero:
•	Principal: 4 varillas tipo #3 (10 mm de diámetro) en el centro de la columna.
•	Transversal: Varillas tipo #2 (6 mm de diámetro) dispuestas a una distancia de 20 cm entre ejes.
Proceso de Construcción:
Preparación del Área:
•	Excavación o Base de Columna: Preparar la base donde se colocará la columna, asegurando que esté nivelada y libre de escombros.
Colocación de Armadura:
•	Instalación de Varillas: Posicionar las 4 varillas tipo #3 verticalmente en el centro de la columna y asegurar que estén adecuadamente alineadas.
•	Instalación de Varillas Transversales: Colocar las varillas tipo #2 a intervalos de 20 cm a lo largo de la columna, utilizando separadores para mantener la posición correcta de las varillas.
Encofrado:
•	Instalación de Encofrado: Colocar encofrado alrededor de las varillas para darle forma a la columna según las dimensiones especificadas.
Vertido de Concreto:
•	Llenado del Encofrado: Verter el concreto en el encofrado, asegurando una distribución uniforme y compactación adecuada para eliminar burbujas de aire.
•	Vibrado del Concreto: Utilizar un vibrador para asegurar la compactación adecuada del concreto.
Curado:
•	Curado del Concreto: Permitir que el concreto cure adecuadamente según las recomendaciones del fabricante para alcanzar la resistencia especificada.
Consideraciones del Cálculo del Costo Directo:
Materiales:
•	Concreto: Calcular el volumen de concreto necesario para la columna.
•	Volumen de Concreto por Metro Lineal: (Ancho x Alto) x Longitud
•	Acero de Refuerzo: Calcular la longitud total de varilla requerida.
•	Varillas Principales: Calcular la longitud total de las 4 varillas tipo #3 necesarias.
•	Varillas Transversales: Calcular la longitud total de varillas tipo #2 necesarias, considerando su disposición a 20 cm entre ejes.

Mano de Obra:
•	Estimar el tiempo requerido para la preparación del área, colocación de armadura, encofrado, vertido de concreto y curado.
•	Estimar las tarifas de mano de obra en función de las horas de trabajo necesarias.
Equipos y Herramientas:
•	Costo de alquiler o uso de equipos para el vertido y compactación del concreto, como mezcladora, vibrador y herramientas para encofrado.
•	Costos de materiales auxiliares.
Otros Costos:
•	Costos asociados con la gestión de residuos y limpieza del sitio.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	La cantidad de obra se mide en metros lineales de columna construida.
Pago:
El costo se basa en un precio unitario por metro cúbico de columna construida, que incluye el costo del concreto, acero de refuerzo, mano de obra y equipos. El contratista debe presentar pruebas de la construcción completada, incluyendo medidas precisas y calidad del trabajo. La medición final se realiza para verificar el volumen de columna construida.
Criterios de Calidad:
•	Concreto: Debe cumplir con la resistencia especificada en los planos y estar adecuadamente curado.
•	Armadura: Las varillas deben estar colocadas según las especificaciones y distribuidas adecuadamente para garantizar la resistencia estructural.
•	Proceso: La construcción debe seguir las buenas prácticas para asegurar la durabilidad y estabilidad de la columna.
Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Asegurar que se cumplan todas las normas de seguridad durante la preparación, construcción y vertido de concreto.
•	Medio Ambiente: Manejar y disponer adecuadamente los residuos de construcción y proteger el entorno de impactos negativos.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la construcción de la columna tipo C-2, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión y calidad.
ITEM 3.03 Columna C-3 15 x 15cm, 4#3, #2@20cm
Unidad: ML
Descripción de la Actividad:
Construcción de una columna tipo C-3 con dimensiones de 15 cm x 15 cm y refuerzo de acero. La columna tendrá 4 varillas de acero tipo #3 (10 mm de diámetro) en su interior, con varillas transversales tipo #2 (6 mm de diámetro) dispuestas a 20 cm de distancia entre ejes.
Requisitos:
Dimensiones de la Columna:
•	Ancho (b): 15 cm
•	Alto (h): 15 cm
Materiales:
•	Concreto: Mezcla de concreto con resistencia especificada en los planos.
Varillas de Acero:
•	Principal: 4 varillas tipo #3 (10 mm de diámetro) verticales en el centro de la columna.
•	Transversal: Varillas tipo #2 (6 mm de diámetro) dispuestas a una distancia de 20 cm entre ejes.
Proceso de Construcción:
Preparación del Área:
•	Excavación o Base de Columna: Preparar la base donde se colocará la columna, asegurando que esté nivelada y libre de escombros.
Colocación de Armadura:
•	Instalación de Varillas: Posicionar las 4 varillas tipo #3 verticalmente en el centro de la columna y asegurar que estén adecuadamente alineadas.
•	Instalación de Varillas Transversales: Colocar las varillas tipo #2 a intervalos de 20 cm a lo largo de la columna, utilizando separadores para mantener la posición correcta de las varillas.
Encofrado:
•	Instalación de Encofrado: Colocar encofrado alrededor de las varillas para darle forma a la columna según las dimensiones especificadas.
Vertido de Concreto:
•	Llenado del Encofrado: Verter el concreto en el encofrado, asegurando una distribución uniforme y compactación adecuada para eliminar burbujas de aire.
•	Vibrado del Concreto: Utilizar un vibrador para asegurar la compactación adecuada del concreto.
Curado:
•	Curado del Concreto: Permitir que el concreto cure adecuadamente según las recomendaciones del fabricante para alcanzar la resistencia especificada.
Consideraciones del Cálculo del Costo Directo:
Materiales:
Concreto: Calcular el volumen de concreto necesario para la columna.
•	Volumen de Concreto por Metro Lineal: (Ancho x Alto) x Longitud
Acero de Refuerzo: Calcular la longitud total de varilla requerida.
•	Varillas Principales: Calcular la longitud total de las 4 varillas tipo #3 necesarias.
•	Varillas Transversales: Calcular la longitud total de varillas tipo #2 necesarias, considerando su disposición a 20 cm entre ejes.
Mano de Obra:
•	Estimar el tiempo requerido para la preparación del área, colocación de armadura, encofrado, vertido de concreto y curado.
•	Estimar las tarifas de mano de obra en función de las horas de trabajo necesarias.
Equipos y Herramientas:
•	Costo de alquiler o uso de equipos para el vertido y compactación del concreto, como mezcladora, vibrador y herramientas para encofrado.
•	Costos de materiales auxiliares.
Otros Costos:
•	Costos asociados con la gestión de residuos y limpieza del sitio.

Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
•	La cantidad de obra se mide en metros lineales de columna construida.
Pago:
•	Pago Unitario: El costo se basa en un precio unitario por metro cúbico de columna construida, que incluye el costo del concreto, acero de refuerzo, mano de obra y equipos.
•	Medición y Verificación: El contratista debe presentar pruebas de la construcción completada, incluyendo medidas precisas y calidad del trabajo. La medición final se realiza para verificar el volumen de columna construida.
Criterios de Calidad:
•	Concreto: Debe cumplir con la resistencia especificada en los planos y estar adecuadamente curado.
•	Armadura: Las varillas deben estar colocadas según las especificaciones y distribuidas adecuadamente para garantizar la resistencia estructural.
•	Proceso: La construcción debe seguir las buenas prácticas para asegurar la durabilidad y estabilidad de la columna.
7. Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Asegurar que se cumplan todas las normas de seguridad durante la preparación, construcción y vertido de concreto.
•	Medio Ambiente: Manejar y disponer adecuadamente los residuos de construcción y proteger el entorno de impactos negativos.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la construcción de la columna tipo C-3, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión y calidad.
ITEM 3.04 Solera Intermedia S-I 15 x 25cm, 4 #3, #2@ 20cm.
Unidad: ML
Descripción de la Actividad:
Construcción de una solera intermedia tipo S-I con dimensiones de 15 cm x 25 cm, que incluye la colocación de refuerzo de acero. La solera contará con 4 varillas de acero tipo #3 (10 mm de diámetro) distribuidas verticalmente y varillas transversales tipo #2 (6 mm de diámetro) dispuestas a 20 cm de distancia entre ejes.

Requisitos:
Dimensiones de la Solera:
•	Ancho (b): 15 cm
•	Alto (h): 25 cm
Materiales:
•	Concreto: Mezcla de concreto con resistencia especificada en los planos (generalmente concreto tipo C25/30 o C30/37).
Varillas de Acero:
•	Principal: 4 varillas tipo #3 (10 mm de diámetro) distribuidas verticalmente en la solera.
•	Transversal: Varillas tipo #2 (6 mm de diámetro) dispuestas a una distancia de 20 cm entre ejes.
Proceso de Construcción:
Preparación del Área:
•	Preparación de la Base: Asegurar que la base sobre la que se construirá la solera esté limpia, nivelada y compactada.
Colocación de Armadura:
•	Instalación de Varillas: Posicionar las 4 varillas tipo #3 verticalmente en la solera y asegurar que estén alineadas y fijas.
•	Instalación de Varillas Transversales: Colocar las varillas tipo #2 a intervalos de 20 cm, utilizando separadores para mantener la posición correcta.
Encofrado:
•	Instalación de Encofrado: Colocar encofrado alrededor de las varillas para definir las dimensiones de la solera.
Vertido de Concreto:
•	Llenado del Encofrado: Verter el concreto en el encofrado, asegurando una distribución uniforme y compactación adecuada para eliminar burbujas de aire.
•	Vibrado del Concreto: Utilizar un vibrador para asegurar que el concreto esté bien compactado.

Curado:
•	Curado del Concreto: Permitir que el concreto cure adecuadamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para alcanzar la resistencia especificada.
Consideraciones del Cálculo del Costo Directo:
Materiales:
Concreto: Calcular el volumen de concreto necesario para la solera.
•	Volumen de Concreto por Metro Lineal: (Ancho x Alto) x Longitud
Acero de Refuerzo: Calcular la longitud total de varilla requerida.
•	Varillas Principales: Calcular la longitud total de las 4 varillas tipo #3 necesarias.
•	Varillas Transversales: Calcular la longitud total de varillas tipo #2 necesarias, considerando su disposición a 20 cm entre ejes.
Mano de Obra:
•	Estimar el tiempo requerido para la preparación del área, colocación de armadura, encofrado, vertido de concreto y curado.
Equipos y Herramientas:
•	Costo de alquiler o uso de equipos para el vertido y compactación del concreto, como mezcladora, vibrador y herramientas para encofrado.
•	Costos de materiales auxiliares.
Otros Costos:
•	Costos asociados con la gestión de residuos y limpieza del sitio.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	La cantidad de obra se mide en metros lineales de solera construida.
Pago:
Pago Unitario: El costo se basa en un precio unitario por metro cúbico de solera construida, que incluye el costo del concreto, acero de refuerzo, mano de obra y equipos.
•	Medición y Verificación: El contratista debe presentar pruebas de la construcción completada, incluyendo medidas precisas y calidad del trabajo. La medición final se realiza para verificar el volumen de solera construida.
Criterios de Calidad:
•	Concreto: Debe cumplir con la resistencia especificada en los planos y estar adecuadamente curado.
•	Armadura: Las varillas deben estar colocadas según las especificaciones y distribuidas adecuadamente para garantizar la resistencia estructural.
•	Proceso: La construcción debe seguir las buenas prácticas para asegurar la durabilidad y estabilidad de la solera.
Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Asegurar que se cumplan todas las normas de seguridad durante la preparación, construcción y vertido de concreto.
•	Medio Ambiente: Manejar y disponer adecuadamente los residuos de construcción y proteger el entorno de impactos negativos.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la construcción de la solera intermedia tipo S-I, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión y calidad.
ITEM 3.05  Solera Remate S-R 15 x 20cm, 4 #3, #2@ 20cm
Unidad: ML
Descripción de la Actividad:
Construcción de una solera remate tipo S-R con dimensiones de 15 cm x 20 cm. Esta solera incluye refuerzo de acero con 4 varillas tipo #3 (10 mm de diámetro) distribuidas verticalmente y varillas transversales tipo #2 (6 mm de diámetro) colocadas a 20 cm de distancia entre ejes.
Requisitos:
Dimensiones de la Solera:
•	Ancho (b): 15 cm
•	Alto (h): 20 cm
Materiales:
•	Concreto: Mezcla de concreto con resistencia especificada en los planos.
Varillas de Acero:
•	Principal: 4 varillas tipo #3 (10 mm de diámetro) distribuidas verticalmente en la solera.
•	Transversal: Varillas tipo #2 (6 mm de diámetro) dispuestas a 20 cm entre ejes.
Proceso de Construcción:
Preparación del Área:
•	Preparación de la Base: Asegurar que la base donde se construirá la solera esté limpia, nivelada y compactada.
Colocación de Armadura:
•	Instalación de Varillas: Colocar las 4 varillas tipo #3 verticalmente en la solera y asegurar que estén alineadas y fijas.
•	Instalación de Varillas Transversales: Posicionar las varillas tipo #2 a intervalos de 20 cm a lo largo de la solera, utilizando separadores para mantener la posición correcta.
Encofrado:
•	Instalación de Encofrado: Colocar encofrado alrededor de las varillas para definir las dimensiones de la solera.
Vertido de Concreto:
•	Llenado del Encofrado: Verter el concreto en el encofrado, asegurando una distribución uniforme y compactación adecuada para eliminar burbujas de aire.
•	Vibrado del Concreto: Utilizar un vibrador para asegurar que el concreto esté bien compactado.
Curado:
•	Curado del Concreto: Permitir que el concreto cure adecuadamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para alcanzar la resistencia especificada.
Consideraciones del Cálculo del Costo Directo:
Materiales
Concreto: Calcular el volumen de concreto necesario para la solera.
•	Volumen de Concreto por Metro Lineal: (Ancho x Alto) x Longitud
•	Acero de Refuerzo: Calcular la longitud total de varilla requerida.
•	Varillas Principales: Calcular la longitud total de las 4 varillas tipo #3 necesarias.
•	Varillas Transversales: Calcular la longitud total de varillas tipo #2 necesarias, considerando su disposición a 20 cm entre ejes.
Mano de Obra:
•	Estimar el tiempo requerido para la preparación del área, colocación de armadura, encofrado, vertido de concreto y curado.
•	Estimar las tarifas de mano de obra en función de las horas de trabajo necesarias.
Equipos y Herramientas:
•	Costo de alquiler o uso de equipos para el vertido y compactación del concreto, como mezcladora, vibrador y herramientas para encofrado.
•	Costos de materiales auxiliares.
Otros Costos:
•	Costos asociados con la gestión de residuos y limpieza del sitio.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	La cantidad de obra se mide en metros lineales de solera construida.
•	Se cuantifica el volumen total de concreto utilizado basado en las dimensiones de la solera y la longitud construida.
Pago:
•	Pago Unitario: El costo se basa en un precio unitario por metro cúbico de solera construida, que incluye el costo del concreto, acero de refuerzo, mano de obra y equipos.
•	Medición y Verificación: El contratista debe presentar pruebas de la construcción completada, incluyendo medidas precisas y calidad del trabajo. La medición final se realiza para verificar los metros lineales construidos.
Criterios de Calidad:
•	Concreto: Debe cumplir con la resistencia especificada en los planos y estar adecuadamente curado.
•	Armadura: Las varillas deben estar colocadas según las especificaciones y distribuidas adecuadamente para garantizar la resistencia estructural.
•	Proceso: La construcción debe seguir las buenas prácticas para asegurar la durabilidad y estabilidad de la solera.
Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Asegurar que se cumplan todas las normas de seguridad durante la preparación, construcción y vertido de concreto.
•	Medio Ambiente: Manejar y disponer adecuadamente los residuos de construcción y proteger el entorno de impactos negativos.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la construcción de la solera remate tipo S-R, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión y calidad.
ITEM 3.06	Solera Inferior S-6 15 x 19.7cm, 4 #3, #2@ 20cm (sobre sobreelevación)
Unidad: ML
Descripción de la Actividad:
Construcción de una solera inferior tipo S-6 con dimensiones de 15 cm de ancho y 19.7 cm de alto, sobre una sobreelevación. Esta solera está reforzada con 4 varillas tipo #3 (10 mm de diámetro) distribuidas verticalmente y varillas transversales tipo #2 (6 mm de diámetro) colocadas a 20 cm de distancia entre ejes. La construcción se realiza a lo largo de un metro lineal del trazo previsto.
Requisitos:
Dimensiones de la Solera:
•	Ancho (b): 15 cm
•	Alto (h): 19.7 cm
Materiales:
•	Concreto: Mezcla de concreto con resistencia especificada en los planos.
Varillas de Acero:
•	Principal: 4 varillas tipo #3 (10 mm de diámetro) distribuidas verticalmente.
•	Transversal: Varillas tipo #2 (6 mm de diámetro) colocadas a 20 cm de distancia entre ejes.
Proceso de Construcción:
Preparación del Área:
•	Preparación de la Base: Nivelar y compactar el área donde se instalará la solera, asegurando que esté limpia y libre de escombros.
Colocación de Sobreelevación:
•	Instalación de Sobreelevación: Aplicar el material de sobreelevación necesario para alcanzar la altura adecuada.
Colocación de Armadura:
•	Instalación de Varillas Principales: Posicionar las 4 varillas tipo #3 verticalmente y asegurar su alineación y fijación.
•	Instalación de Varillas Transversales: Colocar las varillas tipo #2 a intervalos de 20 cm utilizando separadores para mantener su posición.
Encofrado:
•	Instalación de Encofrado: Colocar encofrado alrededor de las varillas para definir las dimensiones de la solera y evitar filtraciones de concreto.
Vertido de Concreto:
•	Llenado del Encofrado: Verter el concreto en el encofrado, asegurando su distribución uniforme y compactación para evitar burbujas de aire.
•	Vibrado del Concreto: Utilizar un vibrador para asegurar una correcta compactación del concreto.
Curado:
•	Curado del Concreto: Permitir que el concreto cure adecuadamente según las recomendaciones del fabricante para alcanzar la resistencia especificada.
Consideraciones del Cálculo del Costo Directo:
Materiales:
•	Concreto: Calcular el volumen de concreto necesario para un metro lineal de solera.
•	Volumen de Concreto por Metro Lineal: (Ancho x Alto) x Longitud
Acero de Refuerzo: Calcular la longitud total de varilla necesaria.
•	Varillas Principales: Longitud total de las 4 varillas tipo #3 por metro lineal.
•	Varillas Transversales: Longitud total de varillas tipo #2 requeridas, considerando su disposición a 20 cm entre ejes.
Mano de Obra:
•	Estimar el tiempo para la preparación, colocación de armadura, encofrado, vertido de concreto y curado.
Equipos y Herramientas:
•	Costo de alquiler o uso de equipos necesarios para el vertido y compactación del concreto (mezcladora, vibrador, herramientas para encofrado).
•	Costos de materiales auxiliares.
Otros Costos:
•	Costos asociados con la gestión de residuos y limpieza del sitio.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	La cantidad de obra se mide en metros lineales (ML) de solera construida.
•	Se mide la longitud total de la solera construida en el trazo previsto.
Pago:
•	Pago Unitario: El costo se basa en un precio unitario por metro lineal de solera construida, que incluye el costo del concreto, acero de refuerzo, mano de obra y equipos.
•	Medición y Verificación: El contratista debe presentar documentación que demuestre la construcción realizada, incluyendo medidas precisas. La medición final se realiza para verificar la longitud de solera construida.
Criterios de Calidad:
•	Concreto: Debe cumplir con la resistencia especificada en los planos y estar correctamente curado.
•	Armadura: Las varillas deben estar colocadas según las especificaciones para garantizar la resistencia estructural.
•	Proceso: La construcción debe seguir las mejores prácticas para asegurar la durabilidad y estabilidad de la solera.
Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Cumplir con todas las normas de seguridad durante la construcción.
•	Medio Ambiente: Manejar adecuadamente los residuos de construcción y proteger el entorno de impactos negativos.
Esta especificación técnica proporciona una guía clara para la construcción de la solera inferior tipo S-6, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión y calidad.
ITEM 3.07  Batiente de Ventana 10 x 15cm, 2 #3, #2@ 20cm
Unidad: ML
Descripción de la Actividad:
Construcción de batiente de ventana con dimensiones de 10 cm de ancho y 15 cm de alto, sobre una sobreelevación. Este batiente incluye refuerzo de acero con 2 varillas tipo #3 (10 mm de diámetro) distribuidas verticalmente y varillas transversales tipo #2 (6 mm de diámetro) colocadas a 20 cm de distancia entre ejes. La construcción se realiza a lo largo de un metro lineal del batiente previsto.
Requisitos:
Dimensiones del Batiente:
•	Ancho (b): 10 cm
•	Alto (h): 15 cm
Materiales:
•	Concreto: Mezcla de concreto con resistencia especificada en los planos.
Varillas de Acero:
•	Principal: 2 varillas tipo #3 (10 mm de diámetro) distribuidas verticalmente.
•	Transversal: Varillas tipo #2 (6 mm de diámetro) colocadas a 20 cm de distancia entre ejes.
Proceso de Construcción:
Preparación del Área:
•	Preparación de la Base: Asegurar que el área donde se construirá el batiente esté limpia, nivelada y preparada para recibir el encofrado y armadura.
Colocación de Sobreelevación:
•	Instalación de Sobreelevación: Aplicar el material de sobreelevación necesario para alcanzar la altura adecuada del batiente antes de comenzar la construcción.
Colocación de Armadura:
•	Instalación de Varillas Principales: Colocar las 2 varillas tipo #3 verticalmente en el batiente y asegurar que estén bien alineadas y fijadas.
•	Instalación de Varillas Transversales: Colocar las varillas tipo #2 a intervalos de 20 cm a lo largo del batiente, usando separadores para mantener la correcta posición.
Encofrado:
•	Instalación de Encofrado: Colocar el encofrado alrededor de las varillas para definir las dimensiones del batiente y evitar fugas de concreto.
Vertido de Concreto:
•	Llenado del Encofrado: Verter el concreto en el encofrado, asegurando una distribución uniforme y evitando burbujas de aire.
•	Vibrado del Concreto: Utilizar un vibrador para compactar el concreto de manera adecuada.
Curado:
•	Curado del Concreto: Permitir que el concreto cure adecuadamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para alcanzar la resistencia especificada.
Consideraciones del Cálculo del Costo Directo:
Materiales:
•	Concreto: Calcular el volumen de concreto necesario para un metro lineal de batiente.
•	Volumen de Concreto por Metro Lineal: (Ancho x Alto) x Longitud
Acero de Refuerzo: Calcular la longitud total de varilla necesaria.
•	Varillas Principales: Longitud total de las 2 varillas tipo #3 por metro lineal.
•	Varillas Transversales: Longitud total de varillas tipo #2 requeridas, considerando su disposición a 20 cm entre ejes.
Mano de Obra:
•	Estimar el tiempo para la preparación, colocación de armadura, encofrado, vertido de concreto y curado.
•	Estimar tarifas de mano de obra basadas en horas de trabajo.
Equipos y Herramientas:
•	Costo de alquiler o uso de equipos necesarios para el vertido y compactación del concreto (mezcladora, vibrador, herramientas para encofrado).
•	Costos de materiales auxiliares.
Otros Costos:
•	Costos asociados con la gestión de residuos y limpieza del sitio.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	La cantidad de obra se mide en metros lineales (ML) de batiente construido.
•	Se mide la longitud total de batiente construido en el trazo previsto.
Pago:
•	Pago Unitario: El costo se basa en un precio unitario por metro lineal de batiente construido, que incluye el costo del concreto, acero de refuerzo, mano de obra y equipos.
•	Medición y Verificación: El contratista debe presentar documentación que demuestre la construcción realizada, incluyendo medidas precisas. La medición final se realiza para verificar la longitud de batiente construido.
Criterios de Calidad:
•	Concreto: Debe cumplir con la resistencia especificada en los planos y estar adecuadamente curado.
•	Armadura: Las varillas deben estar colocadas según las especificaciones para garantizar la resistencia estructural.
•	Proceso: La construcción debe seguir las mejores prácticas para asegurar la durabilidad y estabilidad del batiente.
Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Cumplir con todas las normas de seguridad durante la construcción.
•	Medio Ambiente: Manejar adecuadamente los residuos de construcción y proteger el entorno de impactos negativos.
Esta especificación técnica proporciona una guía clara para la construcción del batiente de ventana, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión y calidad.
ITEM 3.08 Pared de Bloque de 6" con varilla de temp. Cada 3 hiladas
Unidad: M2
Descripción de la Actividad:
Construcción de una pared de bloques de concreto de 6 pulgadas (15 cm) de grosor, con refuerzo vertical de varilla de acero. Colocada cada 3 hiladas. La actividad incluye la colocación de los bloques, la instalación del refuerzo de varilla, y el uso de mortero para unir los bloques y rellenar juntas. La superficie de la pared se mide en metros cuadrados (m²).
Requisitos y Consideraciones del Cálculo del Costo Directo:
Dimensiones de la Pared:
•	Grosor del Bloque: 6 pulgadas (15 cm).
•	Altura de Cada Hilada de Bloques: Aproximadamente 20 cm (incluyendo la junta de mortero).
Materiales:
•	Bloques de Concreto:
•	Tamaño del Bloque: 15 cm x 20 cm.
Mortero:
•	Cantidad de Mortero: Estimar el volumen requerido en función de la cantidad de bloques y el tamaño de las juntas.
•	Cálculo: El mortero se estima por el volumen total de juntas entre bloques.
Varilla de Acero:
•	Tipo de Varilla: #4 (12 mm de diámetro).
Cantidad de Varilla:
•	Cálculo: Para una pared de 1 m², se colocan varillas verticalmente cada 3 hiladas. La longitud total de varilla se calculará en función de la altura total de la pared y el espaciado.
Mano de Obra:
•	Estimación del Tiempo: Determinar el tiempo necesario para la colocación de bloques, la instalación de varillas y el curado.
Equipos y Herramientas:
•	Costos de Equipos: Alquiler o uso de herramientas para la colocación de bloques y mezcla de mortero.
Otros Costos:
•	Gestión de Residuos: Costos asociados con la eliminación de residuos de construcción y limpieza del sitio.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	Medición: La cantidad de obra se mide en metros cuadrados (m²) de pared construida. La superficie total de pared construida debe ser verificada en función de los planos del proyecto.
•	Verificación: La medición final debe ser realizada y documentada para asegurar que la cantidad facturada corresponde a la obra ejecutada.
Pago:
•	Pago Unitario: El costo se basa en un precio unitario por metro cuadrado (m²) de pared construida. Este precio debe incluir los costos de bloques, mortero, varilla de refuerzo, mano de obra y equipos.
•	Medición y Verificación: El contratista debe proporcionar documentación detallada que respalde la medición de la superficie construida. Se realizará una inspección para verificar la calidad y las dimensiones de la obra.
Criterios de Calidad:
•	Bloques y Mortero: Los bloques deben cumplir con las especificaciones de resistencia y durabilidad. El mortero debe ser aplicado uniformemente y debe cumplir con las normas de mezcla.
•	Armadura: Las varillas deben estar colocadas según las especificaciones para garantizar la integridad estructural.
•	Proceso: La construcción debe seguir las mejores prácticas para asegurar la estabilidad, seguridad y durabilidad de la pared.
Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Cumplir con todas las normas de seguridad durante la construcción, incluyendo el uso de equipo de protección personal adecuado.
•	Medio Ambiente: Manejar adecuadamente los residuos de construcción y tomar medidas para minimizar el impacto ambiental.
Esta especificación técnica proporciona un marco detallado para la construcción de la pared de bloques con refuerzo de varilla, asegurando la precisión y la calidad en la ejecución de la obra.
ITEM 3.09  Firme de concreto e=8cm, #3@30cm A.S.

Unidad: M2

Descripción de la Actividad:
Ejecución de firme de concreto con espesor de 8 cm, reforzado con varilla de acero (varilla tipo #3) dispuesta en una malla con separación de 30 cm entre varillas. La actividad incluye la preparación de la superficie, colocación de la malla de varilla, vertido y nivelación del concreto, y curado del firme. La superficie se mide en metros cuadrados (m²).
Requisitos y Consideraciones del Cálculo del Costo Directo:
Dimensiones del Firme:
•	Espesor del Concreto: 8 cm.
•	Área de Aplicación: Se mide en metros cuadrados (m²).
Materiales:
Concreto:
•	Resistencia: Especificar la resistencia del concreto.
•	Cantidad de Concreto: Calcular el volumen de concreto necesario basándose en el espesor y la superficie.
Varilla de Acero:
•	Tipo de Varilla: #3 (10 mm de diámetro).
•	Distribución de Varilla: Colocación en una malla con separación de 30 cm entre varillas.
•	Mortero (Opcional): Utilizado para nivelar la base o en juntas si es necesario.
Mano de Obra:
•	Estimación del Tiempo: Calcular el tiempo necesario para la preparación de la superficie, colocación de la malla de varilla, vertido y nivelación del concreto.
Equipos y Herramientas:
•	Costos de Equipos: Alquiler o uso de herramientas para la mezcla, vertido y nivelación del concreto (mezcladora, regla, vibrador, etc.).
•	Herramientas: Herramientas manuales para la colocación y nivelación del concreto.
Otros Costos:
•	Gestión de Residuos: Costos asociados con la eliminación de residuos y limpieza del sitio.

Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	Medición: La cantidad de obra se mide en metros cuadrados (m²) del firme de concreto terminado. La superficie total debe ser verificada y documentada en función del proyecto.
•	Verificación: La medición final se realizará para verificar que la superficie construida coincide con la cantidad facturada.
Pago:
•	Pago Unitario: El costo se basa en un precio unitario por metro cuadrado (m²) de firme de concreto. Este precio debe incluir los costos de materiales, mano de obra y equipos. El contratista debe proporcionar documentación y realizar una medición precisa de la superficie construida. Se verificará la calidad y cumplimiento de los requisitos.
Criterios de Calidad:
•	Concreto: Debe cumplir con las especificaciones de resistencia y durabilidad. El concreto debe ser mezclado, vertido y curado correctamente.
•	Armadura: Las varillas deben estar correctamente colocadas y espaciadas según las especificaciones para garantizar la resistencia del firme.
•	Proceso: La construcción debe seguir las mejores prácticas para asegurar la estabilidad y durabilidad del firme.
 Seguridad y Medio Ambiente:
•	Seguridad: Cumplir con todas las normas de seguridad durante la construcción, incluyendo el uso de equipo de protección personal adecuado.
•	Medio Ambiente: Manejar adecuadamente los residuos de construcción y tomar medidas para minimizar el impacto ambiental.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución del firme de concreto con refuerzo de varilla, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 3.10 Acera perimetral 80cm de ancho e=8cm

Descripción de la Actividad:
Consiste en la construcción de una acera perimetral con un ancho de 80 cm (0.80 m) y un espesor de 8 cm (0.08 m). La actividad incluye la preparación del terreno, la colocación de una base adecuada, la mezcla y vertido de concreto, y el acabado superficial de la acera.
Unidad de Medida:
Unidad: M2
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Dimensiones:
•	Ancho de la Acera: 80 cm (0.80 m).
•	Espesor de la Acera: 8 cm (0.08 m).
Cálculo del Área:
•	Área Total: Para determinar el área total de la acera, se multiplica el perímetro del área que se desea cubrir por el ancho de la acera.
Materiales Necesarios:
•	Concreto: La cantidad necesaria se calcula considerando el volumen de concreto requerido:
•	Refuerzo: Malla de refuerzo o varillas de acero, según especificaciones técnicas.
•	Base y Sub-base: Materiales para la base, como grava y arena.
Preparación del Terreno:
•	Excavación: Excavación del terreno para alcanzar la profundidad requerida.
•	Compactación: Compactación de la base y sub-base para asegurar una correcta adherencia del concreto.
Proceso de Construcción:
•	Formas: Colocación de moldes para definir el contorno y el espesor de la acera.
•	Colocación del Concreto: Vertido y nivelación del concreto.
•	Acabado: Acabado superficial según especificaciones (liso, rugoso, texturizado, etc.).
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	Medición: La medición se realiza en metros cuadrados (m²) de acera construida. Se medirán las dimensiones finales para asegurar que cumplen con las especificaciones.
•	Verificación: Inspección y verificación de las dimensiones y calidad del trabajo.
Pago:
•	Tarifa por m²: El pago se efectuará en base a la superficie final construida en metros cuadrados.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser realizados de forma mensual, quincenal, o tras la finalización de etapas específicas.
•	Certificación: Se requerirá una certificación del cumplimiento de los estándares de calidad y las especificaciones técnicas.
•	Retenciones: Puede haber retenciones por calidad o cumplimiento de plazos de ejecución según el contrato.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: La acera debe cumplir con todas las normativas locales de construcción y estándares de calidad.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la construcción.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de una acera perimetral de concreto con refuerzo de varilla, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 4.01  Repello de paredes

Descripción de la Actividad:
Aplicación de una capa de repello (mortero) sobre las paredes para mejorar la apariencia superficial, nivelar irregularidades, y proporcionar una base adecuada para acabados finales. La actividad incluye la preparación de la superficie, la mezcla y aplicación del repello, y el acabado.

Unidad de Medida:
Unidad: M2
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Preparación de la Superficie:
•	Limpieza: La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa y cualquier sustancia que pueda impedir la adherencia del repello.
•	Reparación: Reparar grietas y huecos grandes antes de aplicar el repello.
Cálculo del Área:
•	Medición: Para calcular el área total a repellar, se mide la superficie de las paredes en metros cuadrados. Esto incluye todas las paredes del espacio a intervenir.
Mezcla del Repello:
•	Proporciones: La mezcla de repello suele consistir en una combinación de cemento, arena, y agua, en proporciones especificadas por el fabricante o según las normas del proyecto.
•	Consistencia: La mezcla debe tener una consistencia adecuada para una aplicación uniforme y fácil.
Aplicación:
•	Primera Capa (Raspado): Aplicar una capa base de repello para asegurar la adherencia. Esta capa debe ser rugosa para proporcionar una buena base para la capa final.
•	Segunda Capa (Final): Aplicar una capa de acabado sobre la capa base, nivelando y alisando la superficie.
Secado y Curado:
•	Tiempo de Secado: Permitir el tiempo de secado adecuado entre capas y después de la aplicación final.
•	Curado: Mantener la superficie húmeda durante el curado para evitar fisuras y garantizar una buena resistencia.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	Medición: Se mide el área total repellada en metros cuadrados (m²). Se verificará que la superficie aplicada cumpla con las dimensiones especificadas en el proyecto.
•	Verificación: Inspección de la calidad del repello, asegurando que no haya áreas sin cubrir, irregularidades excesivas, o problemas de adherencia.
Pago:
•	Tarifa por m²: El pago se realizará en función del área total repellada en metros cuadrados.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser realizados de manera mensual, quincenal, o tras la finalización de etapas específicas.
•	Certificación: El pago final puede estar condicionado a una certificación que confirme que el repello cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares técnicos especificados en el proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la aplicación del repello para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegúrate de tener los permisos necesarios para realizar el trabajo si es requerido por las regulaciones locales.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la actividad de Repello de Paredes, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.
ITEM 4.02  Pulido de paredes con Stucco

Descripción de la Actividad:
Aplicación de una capa de stucco (o estuco) sobre las paredes para lograr un acabado liso, estético y duradero. Esta actividad incluye la preparación de la superficie, la aplicación de una capa base de stucco, el pulido final para obtener un acabado liso, y el curado adecuado del material.
Unidad de Medida:
Unidad: M2
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Preparación de la Superficie:
•	Limpieza: La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa y otros contaminantes que puedan afectar la adherencia del stucco.
•	Reparación: Reparar grietas, huecos y cualquier irregularidad en la superficie antes de aplicar el stucco.
•	Base: Si la superficie es muy absorbente o irregular, aplicar una capa de imprimación para mejorar la adherencia del stucco.
Cálculo del Área:
•	Medición: Para calcular el área total a pulir, se mide la superficie de las paredes en metros cuadrados. Esto incluye todas las paredes que se van a intervenir.
Mezcla del Stucco:
•	Composición: El stucco generalmente se compone de una mezcla de cemento, cal, y arena, junto con agua. Las proporciones deben seguir las especificaciones del fabricante o las recomendaciones del proyecto.
•	Consistencia: La mezcla debe tener una consistencia adecuada para una aplicación uniforme y fácil manejo.
Aplicación del Stucco:
•	Primera Capa: Aplicar una capa base para asegurar una buena adherencia y proporcionar una base rugosa.
•	Segunda Capa: Aplicar una capa de estuco sobre la capa base, alisando y nivelando la superficie.
•	Pulido: Después de la aplicación de la segunda capa, pulir la superficie con herramientas adecuadas para lograr un acabado liso y uniforme.
Secado y Curado:
•	Tiempo de Secado: Dejar secar cada capa de stucco según las recomendaciones del fabricante antes de aplicar la siguiente capa o proceder con el pulido.
•	Curado: Mantener el stucco húmedo durante el proceso de curado para evitar fisuras y asegurar una buena adherencia.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	Medición: La medición se realiza en metros cuadrados (m²) de superficie pulida con stucco. Se verificarán las dimensiones finales para asegurar que cumplen con las especificaciones.
•	Verificación: Inspección de la calidad del pulido, comprobando que la superficie sea uniforme, libre de defectos y que el acabado cumpla con los estándares especificados.

Pago:
•	Tarifa por m²: El pago se realizará en función del área total pulida en metros cuadrados.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser realizados mensualmente, quincenalmente, o tras la finalización de etapas específicas.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que el acabado cumple con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares técnicos especificados en el proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la aplicación del stucco para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegúrate de tener todos los permisos necesarios para realizar el trabajo si es requerido por las regulaciones locales.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la actividad de pulido de paredes con Stucco, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.
ITEM 4.03  Tallado y pulido de mochetas
Descripción de la Actividad:
La actividad incluye el tallado y pulido de mochetas, que son los elementos arquitectónicos de transición entre el marco de una puerta o ventana y la pared. El objetivo es dar forma a las mochetas según el diseño especificado y lograr un acabado liso y uniforme. Esto involucra la preparación de la superficie, el tallado según las dimensiones y el diseño requerido, y el pulido para obtener un acabado estético.
Unidad de Medida:
Unidad: M
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:

Preparación de la Superficie:
•	Limpieza: Asegurar que la superficie de las mochetas esté limpia y libre de escombros antes de comenzar el tallado.
•	Inspección: Verificar que las superficies sean sólidas y estables para soportar el proceso de tallado y pulido.
Cálculo de la Cantidad:
•	Medición: Medir la longitud total de las mochetas a tallar y pulir en metros lineales. La medida se toma a lo largo del borde del marco donde se aplicarán las mochetas.
Tallado:
•	Diseño: Seguir el diseño específico de las mochetas, que puede incluir formas geométricas, detalles decorativos, o molduras.
•	Herramientas: Utilizar herramientas adecuadas para el tallado, como cinceles, sierras de mano, o herramientas eléctricas según el material.
Pulido:
•	Preparación: Asegurar que el tallado esté completo y que no haya áreas rugosas o defectos visibles.
•	Pulido: Aplicar técnicas de pulido para alisar la superficie, usando lijas de diferentes granos o pulidoras, dependiendo del material.
Acabado:
•	Sellado: Aplicar un sellador o acabado protector si es necesario, para proteger las mochetas de humedad y desgaste.
•	Inspección Final: Verificar que el acabado esté uniforme y que las mochetas cumplan con las especificaciones de diseño.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	Medición: Se mide la longitud total de las mochetas trabajadas en metros lineales (m). La medición debe ser precisa y reflejar la longitud real de las mochetas talladas y pulidas.
•	Verificación: Inspección de la calidad del trabajo, asegurando que el tallado y el pulido cumplan con los requisitos especificados y que el acabado sea uniforme y estético.

Pago:
•	Tarifa por m: El pago se basa en la longitud total de las mochetas trabajadas en metros lineales.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser realizados en función de avances específicos, mensualidades, o al finalizar el proyecto completo.
•	Certificación: El pago final puede depender de una certificación que confirme que el trabajo cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos acordados.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante el proceso de tallado y pulido para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Obtener permisos necesarios si se requiere según las regulaciones locales para realizar el trabajo.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la actividad de tallado y pulido de mochetas, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.
ITEM 5.01 Puerta Metálica P-1 2.10 x 1.10 m con lamina de calibre 26 gal. de 1/16'' y tubo estructural cuadrado de 1 1/2" en marco y soporte intermedio con tubo de 1".Contramarco de Angulo de 2" y 1/8". Pintado con anticorrosivo rojo.
Descripción de la Actividad:
Nombre de la Actividad:
Consiste en la fabricación e instalación de una puerta metálica con las siguientes especificaciones: dimensiones de 2.10 m x 1.10 m, hecha de lámina de calibre 26 galvánica de 1/16'', y estructura de soporte construida con tubería estructural. La puerta incluye un marco de tubo estructural cuadrado de 1 1/2'' y soporte intermedio con tubo de 1''. El contramarco es de ángulo de 2'' x 1/8''. Además, la puerta debe ser pintada con un anticorrosivo de color rojo.

Unidad de Medida:
Unidad: UNIDAD
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Dimensiones de la Puerta:
•	Altura: 2.10 m
•	Ancho: 1.10 m
Materiales:
•	Lámina: Calibre 26 galvánica, con un grosor de 1/16''.
•	Tubería Estructural: Tubo cuadrado de 1 1/2'' para el marco y tubo de 1'' para el soporte intermedio.
•	Contramarco: Ángulo de 2'' x 1/8''.
•	Pintura: Anticorrosivo rojo.
Cálculo de Materiales:
•	Área de la Puerta: Calcula el área de la puerta para determinar la cantidad de lámina necesaria.
•	Tubería Estructural:
•	Marco: Calcular el perímetro de la puerta y sumar las longitudes de las tuberías utilizadas.
•	Soporte Intermedio: Colocar tubos de 1'' en posiciones estratégicas para refuerzo.
•	Contramarco:
•	Calcular la cantidad de ángulo de 2'' x 1/8'' necesario para el contramarco, en función del perímetro del hueco de la puerta.
Pintura:
•	Cantidad de Pintura: Determinar la cantidad de pintura anticorrosiva necesaria basándose en el área total a pintar.
Fabricación e Instalación:
•	Corte y Ensamblaje: Corte y ensamblaje de la lámina metálica y tubería estructural según las dimensiones y diseño especificados.
•	Instalación: Montaje de la puerta en el marco, asegurando el alineamiento adecuado y el funcionamiento correcto.

Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	Medición: La cuantificación se realiza por unidad, es decir, cada puerta completa instalada se considera como una unidad.
•	Verificación: Inspección para asegurar que la puerta cumple con las dimensiones, materiales y acabados especificados.
Pago:
•	Tarifa por Unidad: El pago se realizará por cada puerta completa instalada.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser realizados en función de hitos específicos del proyecto o al completar la instalación de cada puerta.
•	Certificación: El pago final puede depender de la certificación que confirme que la instalación cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago según la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y estándares específicos del proyecto para puertas metálicas.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación de la puerta para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegúrate de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la fabricación e instalación de la puerta metálica P-1, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.
ITEM 5.02  Puerta Metálica P-2 2.10 x 1.10 m con lamina de calibre 26 gal. de 1/16'' y tubo estructural cuadrado de 1 1/2" en marco y soporte intermedio con tubo de 1".Contramarco de Angulo de 2" y 1/8". Pintado con anticorrosivo rojo.
Descripción de la Actividad
Consiste en la fabricación e instalación de una puerta metálica con las siguientes especificaciones: dimensiones de 2.10 m x 1.10 m, hecha de lámina de calibre 26 galvánica de 1/16'', y estructura de soporte construida con tubería estructural. La puerta incluye un marco de tubo estructural cuadrado de 1 1/2'' y soporte intermedio con tubo de 1''. El contramarco es de ángulo de 2'' x 1/8''. Además, la puerta debe ser pintada con un anticorrosivo de color rojo.
Unidad de Medida:
Unidad: UNIDAD
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Dimensiones de la Puerta:
•	Altura: 2.10 m
•	Ancho: 1.10 m
Materiales:
•	Lámina: Calibre 26 galvánica, con un grosor de 1/16''.
•	Tubería Estructural: Tubo cuadrado de 1 1/2'' para el marco y tubo de 1'' para el soporte intermedio.
•	Contramarco: Ángulo de 2'' x 1/8''.
•	Pintura: Anticorrosivo rojo.
Cálculo de Materiales:
•	Área de la Puerta: Calcula el área de la puerta para determinar la cantidad de lámina necesaria.
•	Tubería Estructural:
•	Marco: Calcular el perímetro de la puerta y sumar las longitudes de las tuberías utilizadas.
•	Soporte Intermedio: Colocar tubos de 1'' en posiciones estratégicas para refuerzo.
•	Contramarco:
•	Calcular la cantidad de ángulo de 2'' x 1/8'' necesario para el contramarco, en función del perímetro del hueco de la puerta.

Pintura:
•	Cantidad de Pintura: Determinar la cantidad de pintura anticorrosiva necesaria basándose en el área total a pintar.
Fabricación e Instalación:
•	Corte y Ensamblaje: Corte y ensamblaje de la lámina metálica y tubería estructural según las dimensiones y diseño especificados.
•	Instalación: Montaje de la puerta en el marco, asegurando el alineamiento adecuado y el funcionamiento correcto.

Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	Medición: La cuantificación se realiza por unidad, es decir, cada puerta completa instalada se considera como una unidad.
•	Verificación: Inspección para asegurar que la puerta cumple con las dimensiones, materiales y acabados especificados.
Pago:
•	Tarifa por Unidad: El pago se realizará por cada puerta completa instalada.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser realizados en función de hitos específicos del proyecto o al completar la instalación de cada puerta.
•	Certificación: El pago final puede depender de la certificación que confirme que la instalación cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago según la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y estándares específicos del proyecto para puertas metálicas.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación de la puerta para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegúrate de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la fabricación e instalación de la puerta metálica P-2, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 5.03 Puerta Metálica P-3 2.10 x 0.80 m con lamina de calibre 26 gal. De 1/16'' y tubo estructural cuadrado de 1 1/2" en marco y soporte intermedio con tubo de 1".Contramarco de Angulo de 2" y 1/8". Pintado con anticorrosivo rojo.
Descripción de la Actividad:
Fabricación e instalación de una puerta metálica con las siguientes características: dimensiones de 2.10 m x 0.80 m, fabricada con lámina de calibre 26 galvánica de 1/16'', y estructura de soporte con tubería estructural. La puerta incluye un marco de tubo estructural cuadrado de 1 1/2'' y soporte intermedio con tubo de 1''. El contramarco es de ángulo de 2'' x 1/8''. La puerta debe ser pintada con un anticorrosivo de color rojo.
Unidad de Medida:
Unidad: UNIDAD
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Dimensiones de la Puerta:
•	Altura: 2.10 m
•	Ancho: 0.80 m
Materiales:
•	Lámina: Calibre 26 galvánica, con un grosor de 1/16''.
•	Tubería Estructural: Tubo cuadrado de 1 1/2'' para el marco y tubo de 1'' para el soporte intermedio.
•	Contramarco: Ángulo de 2'' x 1/8''.
•	Pintura: Anticorrosivo rojo.
Tubería Estructural:
Marco:
•	Calcular el perímetro de la puerta para determinar la cantidad de tubería estructural requerida.
Soporte Intermedio:
•	Colocar tubos de 1'' en posiciones intermedias para refuerzo. Esto puede implicar calcular la cantidad total necesaria en función del diseño y el número de refuerzos.
•	Contramarco:
•	Calcular la cantidad de ángulo de 2'' x 1/8'' necesario para el contramarco, en función del perímetro del hueco de la puerta.
Pintura:
•	Cantidad de Pintura: Determinar la cantidad de pintura anticorrosiva necesaria basándose en el área total a pintar. Considerar un margen adicional para el acabado.
Fabricación e Instalación:
•	Corte y Ensamblaje: Corte de la lámina metálica y tubería estructural según las dimensiones y el diseño especificado. Ensamblar la puerta con los componentes metálicos.
•	Instalación: Montaje de la puerta en el marco, asegurando el alineamiento adecuado, la funcionalidad correcta y la fijación segura.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	Medición: La cuantificación se realiza por unidad, es decir, cada puerta completa instalada se considera como una unidad.
•	Verificación: Inspección para asegurar que la puerta cumple con las dimensiones, materiales y acabados especificados. Verificar el correcto funcionamiento de la puerta y la calidad del acabado.
Pago:
Tarifa por Unidad: El pago se realizará por cada puerta completa instalada.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser realizados al completar cada puerta, por hitos específicos del proyecto o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la puerta cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos acordados.

Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y estándares específicos del proyecto para puertas metálicas.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación de la puerta para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la fabricación e instalación de la puerta metálica P-3, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.
ITEM 5.04 Puerta Metálica P-4 2.10 x 1.00 m con lamina de calibre 26 gal. De 1/16'' y tubo estructural cuadrado de 1 1/2" en marco y soporte intermedio con tubo de 1".Contramarco de Angulo de 2" y 1/8". Pintado con anticorrosivo rojo.
Descripción de la Actividad:
Fabricación e instalación de una puerta metálica con las siguientes características: dimensiones de 2.10 m x 1.00 m, fabricada con lámina de calibre 26 galvánica de 1/16'', y estructura de soporte construida con tubería estructural. La puerta incluye un marco de tubo estructural cuadrado de 1 1/2'' y soporte intermedio con tubo de 1''. El contramarco es de ángulo de 2'' x 1/8''. La puerta debe ser pintada con un anticorrosivo de color rojo para proteger contra la corrosión.
Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Dimensiones de la Puerta:
•	Altura: 2.10 m
•	Ancho: 1.00 m
Materiales:
•	Lámina: Calibre 26 galvánica con un grosor de 1/16''.
Tubería Estructural:
•	Marco: Tubo cuadrado de 1 1/2''.
•	Soporte Intermedio: Tubo de 1''.
•	Contramarco: Ángulo de 2'' x 1/8''.
•	Pintura: Anticorrosivo rojo.
Cálculo de Materiales:
Tubería Estructural:
•	Marco: Calcular el perímetro de la puerta para determinar la cantidad total de tubería necesaria.
•	Soporte Intermedio: Calcular la cantidad de tubo de 1'' necesario, considerando las ubicaciones intermedias de soporte y refuerzos.
•	Contramarco:
•	Calcular la cantidad de ángulo de 2'' x 1/8'' necesario para el contramarco, basado en el perímetro del hueco de la puerta.
Pintura:
•	Cantidad de Pintura: Determinar la cantidad de pintura anticorrosiva necesaria para cubrir el área de la puerta y el marco. Considerar un margen adicional para asegurar un acabado uniforme.
Fabricación e Instalación:
•	Corte y Ensamblaje: Realizar el corte de la lámina metálica y la tubería estructural según las dimensiones especificadas. Ensamblar la puerta y el marco con las piezas metálicas.
•	Instalación: Montar la puerta en el contramarco, asegurando el alineamiento correcto, la funcionalidad de la puerta y una fijación segura.
Criterios de Cuantificación de Obra y Pago:
Cuantificación:
•	Medición: La cuantificación se realiza por unidad, considerando cada puerta completa instalada como una unidad.
•	Verificación: Realizar una inspección para confirmar que la puerta cumple con las dimensiones especificadas, los materiales utilizados y el acabado. Verificar el correcto funcionamiento de la puerta y la calidad del acabado de pintura.
Pago:
•	Tarifa por Unidad: El pago se efectúa por cada puerta completa instalada.

Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar cada unidad de puerta instalada, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la puerta instalada cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto para puertas metálicas.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la fabricación e instalación de la puerta metálica P-4, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 5.05 Ventana Metálica V1, V2 y V3 antepecho de 1.80m con malla desplegada de 1/2" con soporte de varilla lisa legitima 1/2" y marco de Angulo de 1 1/2'' x 1/8'' pintada de anticorrosivo rojo.
Unidad de Medida:
UNIDAD: M2
Descripción de la Actividad:
Instalación de ventanas metálicas tipo V1, V2 y V3 con un antepecho de 1.80 metros de altura, compuesto por una malla desplegada de 1/2", soporte de varilla lisa de 1/2", y marco de ángulo de 1 1/2" x 1/8". Todo el conjunto se pintará con un anticorrosivo rojo para proteger contra la corrosión.
Ventanas Metálicas:
•	Tipos: V1, V2 y V3, cada uno con dimensiones específicas según el diseño del proyecto.
•	Instalación: Montaje de las ventanas en el hueco previsto, aseguradas adecuadamente con el marco y los soportes.
Antepecho:
•	Altura: 1.80 metros.
•	Malla Desplegada: Malla de 1/2", montada sobre el antepecho para protección y ventilación.
Soporte:
•	Tipo: Varilla lisa de 1/2", colocada para reforzar la estructura del antepecho y la ventana.
Marco:
•	Material: Ángulo de 1 1/2" x 1/8".
•	Tratamiento: Pintado con anticorrosivo rojo.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Ventanas Metálicas: Especificar el tipo de metal, el grosor, y el acabado según el diseño.
•	Malla Desplegada: Malla de 1/2", especificar material (por ejemplo, acero galvanizado).
•	Soporte de Varilla: Varilla lisa de 1/2", especificar el tipo de acero.
•	Marco de Ángulo: Ángulo de 1 1/2" x 1/8", especificar el tipo de acero.
•	Pintura: Anticorrosivo rojo, especificar el tipo de pintura y número de capas.
Cálculo de Cantidades:
•	Ventanas: Medir el área total cubierta por las ventanas metálicas en metros cuadrados.
•	Antepecho: Calcular el área del antepecho en metros cuadrados, considerando la altura de 1.80 metros y la longitud total del antepecho.
•	Malla Desplegada: Calcular el área total de malla desplegada necesaria para cubrir el antepecho.
•	Varilla y Marco: Medir la longitud total de varilla y ángulo necesarios para soportar el antepecho y las ventanas.
Normativas:
•	Construcción y Seguridad: Cumplir con los códigos de construcción locales y regulaciones de seguridad.
•	Anticorrosivo: Aplicar pintura anticorrosiva según las recomendaciones del fabricante.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Ventanas Metálicas: Medir en metros cuadrados el área total cubierta por cada ventana instalada.
•	Antepecho: Medir el área total del antepecho en metros cuadrados, incluyendo la malla desplegada.
•	Malla Desplegada: Medir el área total en metros cuadrados que cubre el antepecho.
•	Soporte y Marco: Medir la longitud total en metros lineales de varilla y ángulo utilizados.
Tolerancia:
•	Ventanas y Antepecho: Se permitirá una desviación de ± 2% en el área total debido a ajustes durante la instalación.
•	Malla Desplegada: Se aceptará una desviación de ± 5% en el área cubierta debido a cortes y ajustes.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Ventanas Metálicas: El pago se realizará por metro cuadrado (m²) de ventana instalada, basado en la medición final del área cubierta.
•	Antepecho: El pago será por metro cuadrado (m²) del antepecho, incluyendo malla desplegada instalada.
•	Malla Desplegada: El pago será por metro cuadrado (m²) de malla desplegada instalada.
•	Soporte y Marco: El pago será por metro lineal de varilla y ángulo instalado.
Verificación:
Inspección: Se realizará una inspección visual y funcional para verificar la correcta instalación de las ventanas, el antepecho, y el cumplimiento con las especificaciones técnicas. También se revisará la aplicación del anticorrosivo.
Pago:
•	Tarifa por M2: El pago se efectúa por cada m2 de ventana instalado.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar cada unidad de puerta instalada, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la puerta instalada cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto para puertas metálicas.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la fabricación e instalación de la Ventana V1, V2 y V3, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 5.06 Ventana Metálica V4 0.59 x 1.00m, antepecho de 2.10m con malla desplegada de1/2" con soporte de varilla lisa legitima 1/2" y marco de Angulo de 1 1/2'' x 1/8'' pintada de anticorrosivo rojo.

Unidad de Medida:
UNIDAD: M2
Descripción de la Actividad:
Instalación de ventanas metálicas tipo V4 0.59 x 1.00m con un antepecho de 2.10 metros de altura, compuesto por una malla desplegada de 1/2", soporte de varilla lisa de 1/2", y marco de ángulo de 1 1/2" x 1/8". Todo el conjunto se pintará con un anticorrosivo rojo para proteger contra la corrosión.
Ventanas Metálicas:
•	Tipos: V4 cada uno con dimensiones específicas según el diseño del proyecto.
•	Instalación: Montaje de las ventanas en el hueco previsto, aseguradas adecuadamente con el marco y los soportes.
Antepecho:
•	Altura: 0.59 metros.
•	Malla Desplegada: Malla de 1/2", montada sobre el antepecho para protección y ventilación.
Soporte:
•	Tipo: Varilla lisa de 1/2", colocada para reforzar la estructura del antepecho y la ventana.
Marco:
•	Material: Ángulo de 1 1/2" x 1/8".
•	Tratamiento: Pintado con anticorrosivo rojo.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Ventanas Metálicas: Especificar el tipo de metal, el grosor, y el acabado según el diseño.
•	Malla Desplegada: Malla de 1/2", especificar material (por ejemplo, acero galvanizado).
•	Soporte de Varilla: Varilla lisa de 1/2", especificar el tipo de acero.
•	Marco de Ángulo: Ángulo de 1 1/2" x 1/8", especificar el tipo de acero.
•	Pintura: Anticorrosivo rojo, especificar el tipo de pintura y número de capas.
Cálculo de Cantidades:
•	Ventanas: Medir el área total cubierta por las ventanas metálicas en metros cuadrados.
•	Antepecho: Calcular el área del antepecho en metros cuadrados, considerando la altura de 0.59 metros y la longitud total del antepecho.
•	Malla Desplegada: Calcular el área total de malla desplegada necesaria para cubrir el antepecho.
•	Varilla y Marco: Medir la longitud total de varilla y ángulo necesarios para soportar el antepecho y las ventanas.
Normativas:
•	Construcción y Seguridad: Cumplir con los códigos de construcción locales y regulaciones de seguridad.
•	Anticorrosivo: Aplicar pintura anticorrosiva según las recomendaciones del fabricante.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Ventanas Metálicas: Medir en metros cuadrados el área total cubierta por cada ventana instalada.
•	Antepecho: Medir el área total del antepecho en metros cuadrados, incluyendo la malla desplegada.
•	Malla Desplegada: Medir el área total en metros cuadrados que cubre el antepecho.
•	Soporte y Marco: Medir la longitud total en metros lineales de varilla y ángulo utilizados.
Tolerancia:
•	Ventanas y Antepecho: Se permitirá una desviación de ± 2% en el área total debido a ajustes durante la instalación.
•	Malla Desplegada: Se aceptará una desviación de ± 5% en el área cubierta debido a cortes y ajustes.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Ventanas Metálicas: El pago se realizará por Unidad de ventana instalada, basado en la medición final del área cubierta.
Verificación:
Inspección: Se realizará una inspección visual y funcional para verificar la correcta instalación de las ventanas, el antepecho, y el cumplimiento con las especificaciones técnicas. También se revisará la aplicación del anticorrosivo.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar cada unidad de puerta instalada, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la puerta instalada cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto para puertas metálicas.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la fabricación e instalación de la Ventana V4, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 6.01 Estructura de Techo de Canaleta de 2"x6"1/16" @0.90 Galvanizada y rods con varilla de 1/2" soldados.

Unidad de Medida:
UNIDAD: M2
Descripción de la Actividad:
Instalación de una estructura de techo compuesta por canaleta de 2"x6"x1/16" galvanizada y soportada por varilla de 1/2" soldada. La estructura se montará y fijará adecuadamente para proporcionar un soporte seguro para el techo.
Canaleta:
•	Dimensiones: 2"x6"x1/16" (ancho x alto x grosor).
•	Material: Galvanizada para protección contra la corrosión.
Soporte:
•	Varilla: Varilla de 1/2", soldada a la estructura para proporcionar soporte adicional.
•	Método de Fijación: Soldadura de varillas a las canaletas para asegurar la estabilidad.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Canaleta: De acero galvanizado con las dimensiones especificadas.
•	Varilla: Varilla de 1/2", especificar el tipo de acero.
•	Soldadura: Soldadura de alta calidad para garantizar la resistencia y durabilidad de la estructura.
Cálculo de Cantidades:
Canaleta: Calcular el área total cubierta en metros cuadrados (m²) de la estructura de techo utilizando las dimensiones del techo.
Varilla: Calcular la longitud total necesaria de varilla de 1/2" basándose en el diseño y el espaciamiento de la estructura.
Soldadura: Considerar el consumo de material y tiempo para soldadura en relación con la longitud total de varilla utilizada.
Normativas:
•	Construcción y Seguridad: Cumplir con los códigos de construcción locales y normas de seguridad para la instalación de estructuras metálicas.
•	Galvanización: Asegurarse de que la galvanización cumpla con los estándares de protección contra la corrosión.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Canaleta: Medir en metros cuadrados el área total cubierta por las canaletas instaladas.
•	Varilla: Medir la longitud total de varilla en metros lineales utilizada para soportar la estructura.
•	Soldadura: Considerar el área de soldadura en relación con la longitud total de varilla.
Tolerancia:
•	Canaleta: Se permitirá una desviación de ± 2% en el área total cubierta debido a ajustes durante la instalación.
•	Varilla y Soldadura: Se aceptará una desviación de ± 5% en la longitud total de varilla utilizada.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Estructura de techo: El pago se realizará por metro cuadrado (m2), basado en la medición final del área cubierta.
Verificación:
Inspección: Se realizará una inspección visual y funcional para verificar la correcta instalación de la estructura de techo y el cumplimiento con las especificaciones técnicas. También se revisará la aplicación del anticorrosivo.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la estructura de techo, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la estructura de techo cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la instalación de la estructura de techo, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 6.02 Tijera TJ-2 de ángulos de 2"x2"x1/8" para cuerdas y 1.5"x1.5"x1/8" alternado para internos, con Base y Anticorrosivo.

Unidad de Medida:
UNIDAD: M2
Descripción de la Actividad:
Instalación de una tijera tipo TJ-2 construida con ángulos de acero para cuerdas y elementos internos, con base y recubrimiento anticorrosivo. La tijera será utilizada para soporte estructural y estará compuesta por los siguientes elementos:
Ángulos para Cuerdas:
•	Dimensiones: 2"x2"x1/8" (ancho x alto x grosor).
•	Material: Acero galvanizado para protección contra la corrosión.
Ángulos para Internos:
•	Dimensiones: 1.5"x1.5"x1/8" (ancho x alto x grosor).
•	Material: Acero galvanizado para protección contra la corrosión.
Base:
Descripción: Base de soporte para la tijera, asegurando estabilidad y correcta instalación.
Tratamiento Anticorrosivo:
•	Tipo: Pintura o recubrimiento anticorrosivo aplicado a todos los componentes de acero.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Ángulos de Acero: Especificar el tipo de acero y el recubrimiento anticorrosivo utilizado.
•	Base: Definir el material y las dimensiones de la base.
•	Anticorrosivo: Especificar el tipo de pintura o recubrimiento anticorrosivo y la cantidad necesaria.
Cálculo de Cantidades:
•	Ángulos para Cuerdas: Calcular la longitud total de ángulos de 2"x2"x1/8" necesarios para las cuerdas.
•	Ángulos para Internos: Calcular la longitud total de ángulos de 1.5"x1.5"x1/8" necesarios para los elementos internos.
•	Base: Medir el área y las dimensiones de la base para determinar el material necesario.
•	Anticorrosivo: Calcular la cantidad de pintura o recubrimiento necesario basado en el área total de los ángulos y la base.
Normativas:
•	Construcción y Seguridad: Cumplir con los códigos de construcción locales y las normas de seguridad para la instalación de estructuras metálicas.
•	Anticorrosivo: Aplicar el tratamiento anticorrosivo según las recomendaciones del fabricante.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Ángulos de Acero: Medir en metros lineales la longitud total de ángulos utilizados para cuerdas e internos.
•	Base: Medir en metros cuadrados el área de la base de soporte.
•	Anticorrosivo: Medir el área total a cubrir con el recubrimiento anticorrosivo.
Criterios de Pago:
1.	Base para el Pago:
•	Ángulos de Acero: El pago se realizará por metro lineal de ángulos instalados, diferenciando entre los ángulos para cuerdas e internos.
•	Base: El pago se realizará por unidad de base instalada.
•	Anticorrosivo: El pago se realizará por metro cuadrado de superficie cubierta con el recubrimiento anticorrosivo.
Verificación:
Inspección: Se realizará una inspección para verificar la correcta instalación de los ángulos, la base y el recubrimiento anticorrosivo. Se comprobará la calidad del trabajo y la conformidad con las especificaciones técnicas.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la Tijera TJ-2, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la Tj-2 cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la fabricación e instalación de la Tijera TJ-2, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 6.03  Estructura de ángulos para prolongación de culata según geometría de tijera TJ-2  de 2"x2"x1/8" para cuerdas y 1.5"x1.5"x1/8" alternado para internos, con Base y Anticorrosivo.

Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Instalación de una estructura de ángulos para la prolongación de culata de acuerdo con la geometría de la tijera TJ-2. La estructura estará formada por ángulos de acero para cuerdas e internos, con una base de soporte y un tratamiento anticorrosivo.
Ángulos para Cuerdas:
•	Dimensiones: 2"x2"x1/8" (ancho x alto x grosor).
•	Material: Acero galvanizado para protección contra la corrosión.
Ángulos Internos:
•	Dimensiones: 1.5"x1.5"x1/8" (ancho x alto x grosor).
•	Material: Acero galvanizado para protección contra la corrosión.
Base:
•	Descripción: Base de soporte diseñada para fijar y estabilizar la estructura de ángulos.
Tratamiento Anticorrosivo:
•	Tipo: Pintura o recubrimiento anticorrosivo aplicado a todos los componentes de acero para evitar la corrosión.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Ángulos de Acero: Definir el tipo de acero y especificar el recubrimiento anticorrosivo utilizado.
•	Base: Especificar las dimensiones y el material de la base de soporte.
•	Anticorrosivo: Determinar la cantidad y tipo de pintura o recubrimiento anticorrosivo necesario.
Cálculo de Cantidades:
•	Ángulos para Cuerdas: Calcular la longitud total de ángulos de 2"x2"x1/8" necesarios para la prolongación de culata.
•	Ángulos Internos: Calcular la longitud total de ángulos de 1.5"x1.5"x1/8" necesarios para los elementos internos.
•	Base: Medir el área y las dimensiones de la base para calcular el material necesario.
•	Anticorrosivo: Estimar la cantidad de pintura o recubrimiento necesario según el área total de los ángulos y la base.
Normativas:
•	Construcción y Seguridad: Cumplir con los códigos de construcción locales y normas de seguridad para la instalación de estructuras metálicas.
•	Anticorrosivo: Aplicar el recubrimiento anticorrosivo conforme a las recomendaciones del fabricante para asegurar la protección contra la corrosión.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Ángulos de Acero: Medir en metros lineales la longitud total de ángulos de 2"x2"x1/8" y 1.5"x1.5"x1/8" utilizados.
•	Base: Medir el área en metros cuadrados de la base de soporte.
•	Anticorrosivo: Medir el área total en metros cuadrados que se cubrirá con el recubrimiento anticorrosivo.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Ángulos de Acero: El pago se realizará por Unidad de ángulos instalados, diferenciando entre ángulos para cuerdas e internos.
•	Base: El pago se realizará por unidad de base instalada.
•	Anticorrosivo: El pago se realizará por metro cuadrado de superficie cubierta con el recubrimiento anticorrosivo.
Verificación:
Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación de los ángulos, la base y el recubrimiento anticorrosivo. Se comprobará la calidad de la estructura y el acabado anticorrosivo.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la instalación de angulos, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que los angulos cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la fabricación e instalación de ángulos para soporte de la Tijera TJ-2, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 6.04 Cubierta con Lámina de Aluzinc Cal 26. Pendiente del 28%.

Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Instalación de una cubierta utilizando lámina de Aluzinc calibre 26, con una pendiente del 28%. La actividad incluye la preparación de la superficie, colocación de las láminas, y el aseguramiento adecuado para garantizar la impermeabilidad y durabilidad de la cubierta.
Lámina de Aluzinc:
•	Calibre: 26.
•	Material: Aluzinc (aleación de zinc y aluminio), conocido por su resistencia a la corrosión y durabilidad.
•	Dimensiones: Especificar las dimensiones de las láminas (ancho y largo) según el proveedor.

Pendiente:
•	Descripción: 28% de pendiente, lo que equivale a una inclinación de aproximadamente 15.8 grados. Asegura un adecuado drenaje de agua.
Preparación de la Superficie:
Descripción: Inspección y preparación del sustrato para asegurar que esté limpio, seco y nivelado antes de la instalación.
Instalación:
•	Descripción: Colocación de las láminas de Aluzinc siguiendo las instrucciones del fabricante y las normas de construcción. Incluye la fijación de las láminas con tornillos o clavos adecuados.
Sellado y Acabado:
Descripción: Aplicación de selladores en las juntas y fijaciones para prevenir filtraciones y asegurar la durabilidad de la cubierta.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Lámina de Aluzinc: Definir las dimensiones de las láminas y calcular la cantidad necesaria en metros cuadrados, teniendo en cuenta la pendiente y el diseño de la cubierta.
•	Fijaciones: Tornillos o clavos adecuados para lámina de Aluzinc, especificar tipo y cantidad.
•	Selladores: Tipo y cantidad de sellador necesario para las juntas y fijaciones.
Cálculo de Cantidades:
•	Área Total de Cubierta: Medir el área total de la superficie que será cubierta en metros cuadrados (m²).
•	Desviación por Pendiente: La pendiente afectará la cantidad de material requerido, por lo que se debe considerar la geometría del techo para ajustar la cantidad de láminas.
•	Pérdida de Material: Considerar un 5-10% adicional para pérdidas y ajustes durante la instalación.
Normativas:
•	Construcción y Seguridad: Cumplir con los códigos de construcción locales y normas de seguridad para la instalación de cubiertas metálicas.
•	Instrucciones del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante de las láminas de Aluzinc para la instalación.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Lámina de Aluzinc: Medir en metros cuadrados el área total cubierta por las láminas instaladas.
•	Fijaciones: Medir la cantidad de fijaciones utilizadas (tornillos o clavos) y calcular el pago basado en la cantidad total utilizada.
•	Selladores: Medir el área de sellado y la cantidad de sellador aplicado.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Lámina de Aluzinc: El pago se realizará por metro cuadrado (m²) del área total cubierta con láminas de Aluzinc.
•	Fijaciones: El pago se realizará por la cantidad de fijaciones utilizadas.
•	Selladores: El pago se realizará por la cantidad de sellador aplicado, medido en metros lineales o litros, según sea aplicable.
Verificación:
Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación de las láminas, la alineación, el sellado de juntas, y la adecuación de las fijaciones. Se comprobará la pendiente y el drenaje de agua.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la instalación de láminas de Aluzinc calibre 26, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la instalación de láminas de aluzinc cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de láminas de Aluzinc, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 6.05 Cumbrera de techo Cal.26

UNIDAD: M
Descripción de la Actividad:

Instalación de una cumbrera de techo de calibre 26, diseñada para proporcionar un acabado estético y funcional en la parte superior de una cubierta. La cumbrera sirve para proteger las juntas entre las láminas del techo y garantizar la correcta evacuación del agua.

Cumbrera de Techo:
•	Calibre: 26.
•	Material: Aluzinc, acero galvanizado, o material especificado para la protección contra la corrosión y la durabilidad.
•	Dimensiones: Especificar el ancho y alto de la cumbrera, de acuerdo con los requisitos del proyecto y del fabricante.

Función:
•	Protección: Cubre la junta superior entre dos inclinaciones del techo, evitando filtraciones de agua y asegurando la impermeabilidad.
•	Estética: Proporciona un acabado limpio y profesional en la cumbrera del techo.

Preparación de la Superficie:

Descripción: Inspección y preparación de la superficie donde se instalará la cumbrera, asegurando que esté limpia y libre de obstrucciones.

Instalación:
Descripción: Colocación de la cumbrera sobre el vértice del techo y fijación con tornillos o clavos adecuados. Se debe garantizar que la cumbrera esté bien alineada y sellada para prevenir filtraciones.

Sellado y Acabado:
•	Descripción: Aplicación de selladores en las uniones y fijaciones para asegurar la impermeabilidad y durabilidad de la instalación.

Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Cumbrera de Techo: Especificar el tipo y dimensiones de la cumbrera.
•	Fijaciones: Tornillos o clavos adecuados para la instalación de la cumbrera.
•	Selladores: Tipo y cantidad necesarios para las juntas y fijaciones.

Cálculo de Cantidades:
•	Longitud Total de Cumbrera: Medir la longitud total de cumbrera necesaria en metros lineales (ml), considerando el perímetro o longitud de la cumbrera en la cubierta del techo.
•	Pérdida de Material: Considerar un 5-10% adicional para pérdidas y ajustes durante la instalación.

Normativas:
•	Construcción y Seguridad: Cumplir con los códigos de construcción locales y normas de seguridad para la instalación de cumbreras.
•	Instrucciones del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación.

Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Cumbrera de Techo: Medir en metros lineales la longitud total de cumbrera instalada.
•	Fijaciones: Medir la cantidad de fijaciones utilizadas (tornillos o clavos) y calcular el pago basado en la cantidad total utilizada.
•	Selladores: Medir la cantidad de sellador aplicado, en metros lineales o litros, según sea aplicable.

Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Cumbrera de Techo: El pago se realizará por metro lineal (ml) de cumbrera instalada.
•	Fijaciones: El pago se realizará por la cantidad de fijaciones utilizadas.
•	Selladores: El pago se realizará por la cantidad de sellador aplicado, medido en metros lineales o litros, según sea aplicable.

Verificación:
Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación de la cumbrera, la alineación, el sellado de juntas, y la adecuación de las fijaciones. Se comprobará la calidad del acabado y la impermeabilidad.

Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la instalación de la cumbrera de Aluzinc calibre 26, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la instalación de cumbrera cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de la cumbrera, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 6.06 Tragaluces con lamina de policarbonato M 1000 blanco opal de 4''

Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Instalación de tragaluces utilizando lámina de policarbonato M 1000 blanco opal de 4'', que proporcionan iluminación natural y ventilación en espacios cerrados. La actividad incluye la preparación de la superficie, colocación del tragaluz, y el aseguramiento adecuado para garantizar la impermeabilidad y durabilidad.

Tragaluz:
•	Material: Lámina de policarbonato M 1000 blanco opal.
•	Dimensiones: 4'' (ancho) para el perfil de la lámina, especificar longitud y otras dimensiones según el diseño del tragaluz.
•	Características: Material policarbonato de alta calidad, blanco opal para una óptima difusión de la luz.

Función:
•	Iluminación Natural: Permite el paso de luz natural, reduciendo la necesidad de iluminación artificial.
•	Ventilación: Puede incluir características de ventilación si se especifica en el diseño.

Preparación de la Superficie:
Descripción: Inspección y preparación del área donde se instalará el tragaluz, asegurando que esté limpia, seca y nivelada.

Instalación:
Descripción: Colocación de la lámina de policarbonato en el tragaluz, asegurando que quede bien fijada y sellada para evitar filtraciones de agua. Se debe garantizar que el tragaluz esté alineado correctamente y que todos los sellos estén en su lugar.

Sellado y Acabado:
Descripción: Aplicación de selladores en las juntas y bordes para asegurar la impermeabilidad y evitar filtraciones de agua. Se verificará que el tragaluz esté correctamente sellado y que no haya fugas.

Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Lámina de Policarbonato: Especificar las dimensiones y cantidad de láminas necesarias para el tragaluz.
•	Fijaciones: Tornillos o clavos adecuados para fijar la lámina de policarbonato.
•	Selladores: Tipo y cantidad necesarios para las juntas y bordes.

Cálculo de Cantidades:
•	Número de Tragaluces: Contar el número total de tragaluces a instalar.
•	Área Total de Policarbonato: Medir las dimensiones de cada tragaluz y calcular el área total cubierta por las láminas de policarbonato.
•	Pérdida de Material: Considerar un 5-10% adicional para pérdidas y ajustes durante la instalación.
Normativas:
•	Construcción y Seguridad: Cumplir con los códigos de construcción locales y normas de seguridad para la instalación de tragaluces.
•	Instrucciones del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación de láminas de policarbonato.

Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Tragaluz: Medir en unidades el número total de tragaluces instalados.
•	Lámina de Policarbonato: Medir el área total de lámina de policarbonato utilizada en metros cuadrados (m²).
•	Fijaciones: Medir la cantidad de fijaciones utilizadas y calcular el pago basado en la cantidad total utilizada.
•	Selladores: Medir la cantidad de sellador aplicado, en metros lineales o litros, según sea aplicable.

Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Tragaluz: El pago se realizará por unidad de tragaluz completo instalado.
•	Lámina de Policarbonato: El pago se realizará por metro cuadrado (m²) del área total cubierta con lámina de policarbonato.
•	Fijaciones: El pago se realizará por la cantidad de fijaciones utilizadas.
•	Selladores: El pago se realizará por la cantidad de sellador aplicado, medido en metros lineales o litros, según sea aplicable.

Verificación:
Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación de los tragaluces, la alineación, el sellado de juntas, y la adecuación de las fijaciones. Se comprobará la calidad del acabado y la impermeabilidad.

Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la instalación de Tragaluces con lamina de policarbonato, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la instalación de Tragaluces con lámina de policarbonato cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de Tragaluces con lámina de policarbonato, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 7.01 Suministro e instalación de Panel eléctrico de 20 espacios.

Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Suministro e instalación de un panel eléctrico de 20 espacios, incluyendo el montaje, conexión y prueba del panel para asegurar su correcto funcionamiento.

Panel Eléctrico:
Tipo: Panel de distribución de 20 espacios.
•	Características: Panel de carga o distribución con capacidad para 20 interruptores, adecuado para la instalación de circuitos eléctricos en el sistema.
•	Dimensiones: Especificar las dimensiones del panel según el fabricante y el diseño del proyecto.
•	Material: Generalmente construido de acero o material resistente a condiciones ambientales específicas.

Instalación:
•	Ubicación: Montaje del panel en el lugar designado, asegurando que esté a nivel y correctamente alineado.
•	Conexiones Eléctricas: Conexión de los cables de entrada y salida, así como la instalación de los interruptores en los espacios disponibles.
•	Pruebas: Verificación del correcto funcionamiento del panel y de las conexiones eléctricas.

Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con los códigos eléctricos locales y normas de seguridad para la instalación de paneles eléctricos.
•	Protección: Asegurar que el panel esté debidamente protegido y accesible solo a personal autorizado.

Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Panel Eléctrico: Especificar el modelo, características y dimensiones del panel.
•	Interruptores: Cantidad y tipo de interruptores necesarios para completar el panel.
•	Cables y Conectores: Cantidad y tipo de cables y conectores necesarios para las conexiones.

Cálculo de Cantidades:
•	Número de Paneles: Contar el número total de paneles a instalar.
•	Interruptores: Verificar que se incluyen los 20 espacios para interruptores en cada panel.
•	Cables y Conectores: Calcular la longitud y tipo de cables y conectores necesarios basándose en la disposición del panel y las conexiones.

Normativas:
•	Código Eléctrico: Cumplir con el código eléctrico nacional o local aplicable.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación y conexión del panel.

Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Panel Eléctrico: Medir en unidades el número total de paneles eléctricos suministrados e instalados.
•	Interruptores: Contar la cantidad de interruptores instalados dentro del panel.
•	Cables y Conectores: Medir la cantidad de cables y conectores utilizados en la instalación.

Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Panel Eléctrico: El pago se realizará por unidad de panel eléctrico completo instalado.
•	Interruptores: El pago se realizará por la cantidad de interruptores instalados.
•	Cables y Conectores: El pago se realizará por la cantidad de cables y conectores utilizados.

Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación del panel eléctrico, la calidad de las conexiones, y el cumplimiento con las normativas de seguridad.
•	Pruebas: Realización de pruebas para asegurar que el panel eléctrico y las conexiones funcionan correctamente.

Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la instalación de Panel eléctrico de 20 espacios., por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la instalación de Panel eléctrico de 20 espacios. cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de Panel eléctrico de 20 espacios., asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 7.02 Acometida eléctrica con condulet, mufa de 3/4 y tubo conduit.

Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Instalación de una acometida eléctrica utilizando condulet, mufa de 3/4'', y tubo conduit para la conducción de cables eléctricos desde la fuente de suministro hasta el punto de entrada en el edificio o sistema. La actividad incluye el suministro, montaje y conexión de todos los componentes necesarios.

Componentes:
•	Condulet: Caja de conexión utilizada para unir y proteger cables eléctricos, generalmente de metal o PVC.
•	Mufa de 3/4'': Adaptador o accesorio para conectar el tubo conduit a otros componentes eléctricos o a la caja de conexión.
•	Tubo Conduit: Tubo de PVC, metálico o galvanizado que sirve para proteger y encaminar los cables eléctricos desde el suministro hasta el punto de entrada.

Instalación:
•	Montaje del Condulet: Colocación y fijación de la caja de conexión en el lugar designado, asegurando una correcta alineación y fijación.
•	Instalación de Mufa: Conexión de la mufa de 3/4'' al condulet y otros componentes eléctricos según sea necesario.
•	Colocación del Tubo Conduit: Instalación del tubo conduit desde la fuente de suministro hasta el condulet, asegurando que el tubo esté correctamente fijado y protegido.

Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con los códigos eléctricos locales y normas de seguridad para la instalación de acometidas eléctricas.
•	Protección: Asegurar que todos los componentes estén correctamente instalados y protegidos contra daños y condiciones ambientales.

Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Condulet: Especificar el tipo y dimensiones del condulet.
•	Mufa de 3/4'': Especificar el tipo de mufa y su material.
•	Tubo Conduit: Especificar el tipo, diámetro y longitud del tubo conduit.

Cálculo de Cantidades:
•	Número de Acometidas: Contar el número total de acometidas eléctricas a instalar.
•	Longitud del Tubo Conduit: Medir la longitud total de tubo conduit necesario para cada acometida.
•	Cantidad de Condulets y Mufas: Contar el número de condulets y mufas necesarios para completar las acometidas.

Normativas:
•	Código Eléctrico: Cumplir con el código eléctrico nacional o local aplicable.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación de condulets, mufas y tubos conduit.

Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Acometida Eléctrica: Medir en unidades el número total de acometidas eléctricas completas instaladas.
•	Tubo Conduit: Medir la longitud total de tubo conduit utilizado, en metros lineales (ml).
•	Condulets y Mufas: Contar la cantidad de condulets y mufas instalados.

Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Acometida Eléctrica: El pago se realizará por unidad de acometida eléctrica completa instalada.
•	Tubo Conduit: El pago se realizará por metro lineal (ml) de tubo conduit instalado.
•	Condulets y Mufas: El pago se realizará por la cantidad de condulets y mufas instalados.

Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación del condulet, mufa y tubo conduit. Se comprobará la alineación, fijación y conexión de todos los componentes.
•	Pruebas: Verificación del correcto funcionamiento de la acometida eléctrica, si aplica.

Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la instalación de Acometida eléctrica con conduIt, mufa de 3/4 y tubo conduit, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la instalación de Acometida eléctrica con conduIt, mufa de 3/4 y tubo conduit. cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de Acometida eléctrica con conduit, mufa de 3/4 y tubo conduit, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 7.03 Canalización eléctrica empotrada con conduit y accesorios de 3/4'' y cable THHN #12 y neutro #14.
Unidad de Medida:
UNIDAD: ML

Descripción de la Actividad:
Instalación de canalización eléctrica empotrada utilizando tubo conduit de 3/4'' y accesorios, con cable THHN #12 para fase y cable #14 para neutro. La actividad incluye la planificación del recorrido, la instalación del conduit y accesorios, y el tendido de cables.
Componentes:
•	Tubo Conduit: Conduit de PVC o metálico de 3/4'' de diámetro, destinado a proteger y guiar los cables eléctricos.
•	Accesorios de Conduit: Incluyen codos, tees, adaptadores, cajas de conexiones, y otros elementos necesarios para completar el sistema de canalización.
•	Cable THHN #12: Cable de cobre con aislamiento termoplástico adecuado para el transporte de corriente en circuitos eléctricos.
•	Cable Neutro #14: Cable de cobre con aislamiento termoplástico utilizado para el retorno de corriente.
Instalación:
•	Trazado del Recorrido: Determinación del recorrido del conduit empotrado, marcando el trayecto en las paredes o techos donde se instalará.
•	Colocación del Conduit: Instalación del tubo conduit empotrado en las paredes, asegurando que esté correctamente alineado y fijado.
•	Instalación de Accesorios: Colocación de codos, tees, adaptadores y cajas de conexiones según sea necesario para completar el sistema de canalización.
•	Tendido de Cables: Instalación de cables THHN #12 y neutro #14 dentro del conduit, asegurando que estén bien colocados y sin daños.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con los códigos eléctricos locales y las normas de seguridad para la instalación de canalizaciones eléctricas.
•	Protección: Asegurar que todos los componentes estén correctamente instalados y protegidos contra daños mecánicos y condiciones ambientales.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Tubo Conduit: Especificar el tipo y diámetro del tubo conduit (3/4'') y la longitud total necesaria.
•	Accesorios de Conduit: Cantidad y tipo de accesorios necesarios para completar el recorrido de la canalización.
•	Cables THHN #12 y Neutro #14: Cantidad de cables necesarios en función de la longitud total de la canalización.
Cálculo de Cantidades:
•	Longitud del Conduit: Medir la longitud total de conduit empotrado requerido para el proyecto.
•	Cantidad de Accesorios: Contar los accesorios necesarios basados en el diseño del recorrido.
•	Cantidad de Cables: Calcular la longitud total de cables THHN #12 y neutro #14 necesario para el trayecto.
Normativas:
•	Código Eléctrico: Cumplir con el código eléctrico nacional o local aplicable.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación de tubos conduit, accesorios y cables.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Conduit: Medir la longitud total de tubo conduit instalado en metros lineales (ml).
•	Accesorios de Conduit: Contar la cantidad de accesorios instalados.
•	Cables: Medir la longitud total de cables THHN #12 y neutro #14 tendidos en metros lineales (ml).
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Tubo Conduit: El pago se realizará por metro lineal (ml) de tubo conduit empotrado instalado.
•	Accesorios de Conduit: El pago se realizará por la cantidad de accesorios instalados.
•	Cables: El pago se realizará por metro lineal (ml) de cables THHN #12 y neutro #14 tendido.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación del conduit, accesorios y cables. Se comprobará la alineación, fijación y conexión de todos los componentes.
•	Pruebas: Verificación del correcto tendido de cables y cumplimiento con las normativas eléctricas.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la instalación de Canalización eléctrica empotrada con conduit y accesorios de 3/4'' y cable THHN #12 y neutro #14, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la instalación de Canalización eléctrica empotrada con conduit y accesorios de 3/4'' y cable THHN #12 y neutro #14. cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de Canalización eléctrica empotrada con conduit y accesorios de 3/4'' y cable THHN #12 y neutro #14, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 7.04  Suministro e instalación de interruptor sencillo empotrado a la pared.
Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Suministro e instalación de un interruptor sencillo empotrado en la pared, incluyendo el montaje, conexión y pruebas para asegurar su correcto funcionamiento. La actividad cubre el suministro del interruptor, la instalación en caja empotrada, y las conexiones eléctricas.
Componentes:
•	Interruptor Sencillo: Interruptor de un solo polo y una sola posición, adecuado para controlar un único circuito de luz o carga desde un único punto.
•	Caja Empotrada: Caja de pared adecuada para alojar el interruptor, instalada previamente en la pared.
•	Placa de Cubierta: Placa de acabado que cubre el interruptor y la caja empotrada.
Instalación:
•	Suministro del Interruptor: Proveer un interruptor sencillo conforme a las especificaciones del proyecto.
•	Montaje en Caja Empotrada: Instalar el interruptor en la caja empotrada en la pared, asegurando que esté a nivel y correctamente alineado.
•	Conexión Eléctrica: Realizar las conexiones de los cables eléctricos al interruptor, asegurando una correcta conexión de fase y neutro.
•	Instalación de la Placa de Cubierta: Colocar la placa de cubierta sobre el interruptor y la caja empotrada, asegurando que quede bien fijada y alineada.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con los códigos eléctricos locales y las normas de seguridad para la instalación de interruptores eléctricos.
•	Protección: Asegurar que el interruptor y todas las conexiones estén adecuadamente instaladas y protegidas contra daños mecánicos y condiciones ambientales.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Interruptor Sencillo: Especificar el tipo y modelo del interruptor sencillo.
•	Caja Empotrada: Asegurarse de que la caja sea compatible con el tamaño del interruptor y cumpla con los requisitos del proyecto.
•	Placa de Cubierta: Especificar el tipo de placa y material, compatible con el interruptor.
Cálculo de Cantidades:
•	Número de Interruptores: Contar el número total de interruptores sencillos a instalar.
•	Cajas Empotradas y Placas: Contar la cantidad de cajas empotradas y placas de cubierta necesarias.
Normativas:
•	Código Eléctrico: Cumplir con el código eléctrico nacional o local aplicable.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación de interruptores y accesorios.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Interruptor Sencillo: Medir en unidades el número total de interruptores sencillos instalados.
•	Caja Empotrada: Verificar que se ha utilizado una caja empotrada adecuada para cada interruptor.
•	Placa de Cubierta: Verificar que se ha instalado una placa de cubierta adecuada para cada interruptor.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Interruptor Sencillo: El pago se realizará por unidad de interruptor sencillo instalado.
•	Caja Empotrada y Placa de Cubierta: El pago se incluirá en el monto total por la instalación del interruptor sencillo.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación del interruptor, la alineación de la placa de cubierta y las conexiones eléctricas.
•	Pruebas: Verificación del funcionamiento del interruptor para asegurar que cumple con los requisitos y funciona correctamente.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la instalación de Suministro e instalación de interruptor sencillo empotrado a la pared, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la instalación de Suministro e instalación de interruptor sencillo empotrado a la pared. cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de Suministro e instalación de interruptor sencillo empotrado a la pared, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 7.05  Suministro e instalación de interruptor doble empotrado a la pared.
Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Suministro e instalación de un interruptor doble empotrado en la pared, incluyendo el montaje, conexión y pruebas para asegurar su correcto funcionamiento. La actividad cubre el suministro del interruptor, la instalación en caja empotrada, y las conexiones eléctricas.
Componentes:
•	Interruptor Doble: Interruptor de un solo polo y una sola posición, adecuado para controlar un único circuito de luz o carga desde un único punto.
•	Caja Empotrada: Caja de pared adecuada para alojar el interruptor, instalada previamente en la pared.
•	Placa de Cubierta: Placa de acabado que cubre el interruptor y la caja empotrada.
Instalación:
•	Suministro del Interruptor: Proveer un interruptor doble conforme a las especificaciones del proyecto.
•	Montaje en Caja Empotrada: Instalar el interruptor en la caja empotrada en la pared, asegurando que esté a nivel y correctamente alineado.
•	Conexión Eléctrica: Realizar las conexiones de los cables eléctricos al interruptor, asegurando una correcta conexión de fase y neutro.
•	Instalación de la Placa de Cubierta: Colocar la placa de cubierta sobre el interruptor y la caja empotrada, asegurando que quede bien fijada y alineada.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con los códigos eléctricos locales y las normas de seguridad para la instalación de interruptores eléctricos.
•	Protección: Asegurar que el interruptor y todas las conexiones estén adecuadamente instaladas y protegidas contra daños mecánicos y condiciones ambientales.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Interruptor Doble: Especificar el tipo y modelo del interruptor sencillo.
•	Caja Empotrada: Asegurarse de que la caja sea compatible con el tamaño del interruptor y cumpla con los requisitos del proyecto.
•	Placa de Cubierta: Especificar el tipo de placa y material, compatible con el interruptor.
Cálculo de Cantidades:
•	Número de Interruptores: Contar el número total de interruptores sencillos a instalar.
•	Cajas Empotradas y Placas: Contar la cantidad de cajas empotradas y placas de cubierta necesarias.
Normativas:
•	Código Eléctrico: Cumplir con el código eléctrico nacional o local aplicable.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación de interruptores y accesorios.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Interruptor doble: Medir en unidades el número total de interruptores sencillos instalados.
•	Caja Empotrada: Verificar que se ha utilizado una caja empotrada adecuada para cada interruptor.
•	Placa de Cubierta: Verificar que se ha instalado una placa de cubierta adecuada para cada interruptor.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Interruptor Doble: El pago se realizará por unidad de interruptor sencillo instalado.
•	Caja Empotrada y Placa de Cubierta: El pago se incluirá en el monto total por la instalación del interruptor sencillo.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación del interruptor, la alineación de la placa de cubierta y las conexiones eléctricas.
•	Pruebas: Verificación del funcionamiento del interruptor para asegurar que cumple con los requisitos y funciona correctamente.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la instalación de Suministro e instalación de interruptor doble empotrado a la pared, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la instalación de Suministro e instalación de interruptor doble empotrado a la pared. cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de Suministro e instalación de interruptor doble empotrado a la pared, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 7.06  Suministro e instalación de tomacorriente doble 110v empotrado.
Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD

Descripción de la Actividad:
Suministro e instalación de un tomacorriente doble de 110V empotrado en la pared, que incluye el montaje, conexión y pruebas para garantizar su correcto funcionamiento. La actividad cubre el suministro del tomacorriente, la instalación en la caja empotrada, y las conexiones eléctricas necesarias.
Componentes:
•	Tomacorriente Doble de 110V: Dispositivo de enchufe que permite la conexión de dos aparatos eléctricos de 110V en un solo punto.
•	Caja Empotrada: Caja de pared adecuada para alojar el tomacorriente, instalada previamente en la pared.
•	Placa de Cubierta: Placa de acabado que cubre el tomacorriente y la caja empotrada.
Instalación:
•	Suministro del Tomacorriente: Proveer un tomacorriente doble de 110V conforme a las especificaciones del proyecto.
•	Montaje en Caja Empotrada: Instalar el tomacorriente en la caja empotrada en la pared, asegurando que esté a nivel y correctamente alineado.
•	Conexión Eléctrica: Realizar las conexiones de los cables eléctricos al tomacorriente, asegurando una correcta conexión de fase, neutro y tierra.
•	Instalación de la Placa de Cubierta: Colocar la placa de cubierta sobre el tomacorriente y la caja empotrada, asegurando que quede bien fijada y alineada.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con los códigos eléctricos locales y las normas de seguridad para la instalación de tomacorrientes eléctricos.
•	Protección: Asegurar que el tomacorriente y todas las conexiones estén adecuadamente instaladas y protegidas contra daños mecánicos y condiciones ambientales.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Tomacorriente Doble de 110V: Especificar el tipo y modelo del tomacorriente, incluyendo su capacidad de carga y características.
•	Caja Empotrada: Asegurarse de que la caja sea compatible con el tamaño del tomacorriente y cumpla con los requisitos del proyecto.
•	Placa de Cubierta: Especificar el tipo de placa y material, compatible con el tomacorriente.
Cálculo de Cantidades:
•	Número de Tomacorrientes: Contar el número total de tomacorrientes dobles a instalar.
•	Cajas Empotradas y Placas: Contar la cantidad de cajas empotradas y placas de cubierta necesarias.
Normativas:
•	Código Eléctrico: Cumplir con el código eléctrico nacional o local aplicable.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación de tomacorrientes y accesorios.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Tomacorriente Doble: Medir en unidades el número total de tomacorrientes dobles instalados.
•	Caja Empotrada: Verificar que se ha utilizado una caja empotrada adecuada para cada tomacorriente.
•	Placa de Cubierta: Verificar que se ha instalado una placa de cubierta adecuada para cada tomacorriente.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
Tomacorriente Doble: El pago se realizará por unidad de tomacorriente doble instalado.
Caja Empotrada y Placa de Cubierta: El pago se incluirá en el monto total por la instalación del tomacorriente doble.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación del tomacorriente, la alineación de la placa de cubierta y las conexiones eléctricas.
•	Pruebas: Verificación del funcionamiento del tomacorriente para asegurar que cumple con los requisitos y funciona correctamente.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la instalación de Suministro e instalación de tomacorriente doble 110v empotrado, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la instalación de Suministro e instalación de tomacorriente doble 110v empotrado. cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de Suministro e instalación de tomacorriente doble 110v empotrado, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 7.07  Lámparas superficiales con balastro eléctrico (2 und x lámpara) tipo T8.
Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Suministro e instalación de lámparas superficiales con balastro eléctrico tipo T8, con 2 unidades de lámpara por balastro. Incluye el montaje del balastro y las lámparas, las conexiones eléctricas necesarias, y la verificación del funcionamiento.
Componentes:
•	Lámpara Superficial Tipo T8: Lámpara fluorescente de tipo T8, diseñada para montaje superficial y adecuada para proporcionar iluminación general.
•	Balastro Eléctrico: Dispositivo eléctrico que regula la corriente a las lámparas fluorescentes T8. Cada balastro está diseñado para operar 2 lámparas.
•	Soportes y Accesorios: Soportes para fijar las lámparas y el balastro a la superficie, y cualquier accesorio adicional necesario para la instalación.
Instalación:
•	Suministro de Lámparas y Balastros: Proveer lámparas T8 y balastros eléctricos conforme a las especificaciones del proyecto.
•	Montaje del Balastro: Instalar el balastro eléctrico en una ubicación adecuada, asegurando que esté correctamente fijado y alineado.
•	Instalación de Lámparas: Colocar las lámparas T8 en los soportes del balastro, asegurando que estén correctamente instaladas y conectadas.
•	Conexión Eléctrica: Realizar las conexiones eléctricas entre el balastro y la red eléctrica, asegurando una correcta conexión de fase, neutro y tierra.
•	Verificación: Probar el funcionamiento de las lámparas para asegurar que encienden correctamente y operan sin problemas.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con los códigos eléctricos locales y las normas de seguridad para la instalación de sistemas de iluminación.
•	Protección: Asegurar que todos los componentes estén correctamente instalados y protegidos contra daños mecánicos y condiciones ambientales.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Lámparas T8: Especificar el tipo y potencia de las lámparas fluorescentes T8.
•	Balastros Eléctricos: Especificar el tipo de balastro necesario para operar 2 lámparas T8 por balastro.
Cálculo de Cantidades:
•	Número de Lámparas: Contar el número total de lámparas T8 que se instalarán.
•	Número de Balastros: Cada balastro opera 2 lámparas, por lo que el número de balastros será igual al número total de lámparas dividido entre 2.
•	Soportes y Accesorios: Calcular la cantidad de soportes y accesorios necesarios para la instalación de cada lámpara y balastro.
Normativas:
•	Código Eléctrico: Cumplir con el código eléctrico nacional o local aplicable para la instalación de sistemas de iluminación.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación de lámparas y balastros.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Lámparas T8: Medir en unidades el número total de lámparas T8 instaladas.
•	Balastros Eléctricos: Medir en unidades el número total de balastros instalados.
•	Soportes y Accesorios: Contar la cantidad de soportes y accesorios utilizados.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Lámparas T8 y Balastros: El pago se realizará por unidad de lámpara T8 y por unidad de balastro instalado.
•	Soportes y Accesorios: El costo de los soportes y accesorios se incluirá en el monto total por la instalación de lámparas y balastros.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación de las lámparas y balastros, la alineación de los soportes y la conexión eléctrica.
•	Pruebas: Verificación del funcionamiento de las lámparas para asegurar que encienden correctamente y operan sin problemas.
Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la instalación de Lámparas superficiales con balastro eléctrico (2 und x lámpara) tipo T8, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la instalación de Lámparas superficiales con balastro eléctrico (2 und x lámpara) tipo T8. cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de Lámparas superficiales con balastro eléctrico (2 und x lámpara) tipo T8, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.
ITEM 7.08  Lámparas superficiales sencillas.

Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Suministro e instalación de lámparas superficiales sencillas, que incluye el montaje de la lámpara en la superficie deseada, la conexión eléctrica necesaria y la verificación del funcionamiento. Esta actividad cubre todos los aspectos desde el suministro de los equipos hasta su instalación completa y operativa.

Componentes:
•	Lámpara Superficial Sencilla: Lámpara diseñada para montaje en superficie, puede ser de diferentes tipos (fluorescente, LED, halógena, etc.), especificar el tipo y modelo conforme a las necesidades del proyecto.
•	Soportes y Accesorios: Incluyen los elementos necesarios para montar la lámpara en la superficie (soportes de montaje, tornillos, etc.).
•	Placa de Cubierta (si aplica): Placa o difusor que cubre la lámpara y proporciona un acabado estético.

Instalación:
•	Suministro de Lámparas: Proveer lámparas superficiales sencillas de acuerdo con las especificaciones del proyecto.
•	Montaje en Superficie: Instalar la lámpara en la superficie deseada, asegurando que esté bien fijada y alineada.
•	Conexión Eléctrica: Realizar las conexiones eléctricas necesarias para el funcionamiento de la lámpara, incluyendo la conexión de fase, neutro y tierra, si corresponde.
•	Verificación: Probar el funcionamiento de la lámpara para asegurar que enciende correctamente y cumple con los requisitos del proyecto.

Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con los códigos eléctricos locales y las normas de seguridad para la instalación de sistemas de iluminación.
•	Protección: Asegurar que todos los componentes estén correctamente instalados y protegidos contra daños mecánicos y condiciones ambientales.

Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Lámparas Superficiales: Especificar el tipo, modelo y potencia de las lámparas superficiales a utilizar.
•	Soportes y Accesorios: Asegurarse de que los soportes y accesorios sean compatibles con el tipo de lámpara y la superficie de instalación.

Cálculo de Cantidades:
•	Número de Lámparas: Contar el número total de lámparas superficiales a instalar.
•	Soportes y Accesorios: Calcular la cantidad necesaria de soportes y accesorios para el montaje de cada lámpara.

Normativas:
•	Código Eléctrico: Cumplir con el código eléctrico nacional o local aplicable para la instalación de sistemas de iluminación.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación de lámparas superficiales.

Criterios de Cuantificación de Obra:

Método de Medición:
•	Lámparas Superficiales: Medir en unidades el número total de lámparas superficiales instaladas.
•	Soportes y Accesorios: Contar la cantidad de soportes y accesorios utilizados para cada lámpara.

Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Lámparas Superficiales: El pago se realizará por unidad de lámpara superficial instalada.
•	Soportes y Accesorios: El costo de los soportes y accesorios se incluirá en el monto total por la instalación de lámparas superficiales.

Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación de las lámparas, la alineación de los soportes y la conexión eléctrica.
•	Pruebas: Verificación del funcionamiento de las lámparas para asegurar que encienden correctamente y operan sin problemas.

Condiciones de Pago:
•	Periodicidad: Los pagos pueden ser efectuados al completar la instalación de Lámparas superficiales sencillas, por hitos específicos del proyecto, o según se acuerde en el contrato.
•	Certificación: El pago final puede estar sujeto a una certificación que confirme que la instalación de Lámparas superficiales sencillas. cumple con las especificaciones técnicas y estándares de calidad.
•	Retenciones: Pueden aplicarse retenciones o ajustes en el pago dependiendo de la calidad del trabajo y el cumplimiento de los plazos establecidos.
Requisitos Adicionales:
•	Normativas y Estándares: Cumplimiento con las normativas locales de construcción y los estándares específicos del proyecto.
•	Seguridad: Implementar medidas de seguridad durante la fabricación e instalación para proteger a los trabajadores y las áreas circundantes.
•	Permisos: Asegurarse de obtener todos los permisos necesarios si se requieren según las regulaciones locales para realizar la instalación.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de Lámparas superficiales sencillas, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 8.01  Cajas de Aguas Negras.
Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Suministro e instalación de cajas de aguas negras, que incluye el montaje, conexión y aseguramiento de la caja en el lugar designado, así como la verificación de la correcta operación y estanqueidad del sistema. La actividad abarca desde la entrega del material hasta la instalación completa y funcional.
Componentes:
•	Caja de Aguas Negras: Estructura diseñada para la recolección y gestión de aguas residuales. Puede estar fabricada en concreto, plástico o metal, según las especificaciones del proyecto.
•	Tapa: Elemento que cubre la caja y permite el acceso para mantenimiento.
•	Conexiones: Tuberías y accesorios necesarios para conectar la caja al sistema de drenaje.
Instalación:
•	Suministro de Cajas: Proveer las cajas de aguas negras según las especificaciones del proyecto, incluyendo tapa y accesorios.
•	Excavación y Preparación del Sitio: Excavar el área donde se instalará la caja, asegurando una base nivelada y adecuada.
•	Instalación de la Caja: Colocar la caja de aguas negras en el lugar designado, asegurando que esté nivelada y firmemente asentada.
•	Conexiones: Conectar la caja al sistema de tuberías de drenaje, asegurando una correcta alineación y estanqueidad.
•	Cubierta y Acabado: Colocar la tapa en la caja y realizar los acabados necesarios para integrar la instalación con el entorno circundante.
•	Verificación: Revisar la instalación para asegurar que la caja esté correctamente instalada y operativa.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con los códigos de construcción locales y las normativas de saneamiento para la instalación de cajas de aguas negras.
•	Protección: Asegurar que todos los componentes estén adecuadamente instalados y que la instalación sea segura para el entorno y los usuarios.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Caja de Aguas Negras: Especificar el tipo, tamaño y material de las cajas a utilizar.
•	Tapa y Accesorios: Asegurarse de que la tapa y los accesorios sean adecuados para el tipo de caja y el uso previsto.
Cálculo de Cantidades:
•	Número de Cajas: Contar el número total de cajas de aguas negras a instalar.
•	Excavación y Preparación: Calcular el volumen de excavación necesario para la instalación de cada caja.
•	Tuberías y Conexiones: Calcular la cantidad de tuberías y accesorios necesarios para conectar cada caja al sistema de drenaje.
Normativas:
•	Código de Construcción y Saneamiento: Cumplir con las normativas locales y nacionales para la instalación de sistemas de aguas residuales.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación y mantenimiento de las cajas.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Cajas de Aguas Negras: Medir en unidades el número total de cajas instaladas.
•	Excavación y Preparación: Medir el volumen de excavación realizado.
•	Tuberías y Conexiones: Contar la cantidad de tuberías y accesorios utilizados para la conexión de cada caja.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Cajas de Aguas Negras: El pago se realizará por unidad de caja de aguas negras instalada.
•	Excavación y Preparación: El pago se basará en el volumen de excavación realizado y la preparación del sitio.
•	Tuberías y Conexiones: El costo de tuberías y conexiones se incluirá en el monto total por la instalación de las cajas.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación de las cajas, la alineación de las conexiones y la calidad del acabado.
•	Pruebas: Verificación de la estanqueidad y funcionamiento del sistema para asegurar que no haya fugas y que el sistema de drenaje opere correctamente.
Condiciones de Pago:
Cajas de Aguas Negras: Pago del 100% del monto total al finalizar la instalación de las cajas y la inspección final, verificación del funcionamiento.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de instalación de cajas de aguas negras, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 8.02  Tubo 6" PVC Drenaje.
Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Suministro e instalación de tubo de PVC de 6 pulgadas para sistemas de drenaje. Esto incluye la entrega del material, la instalación del tubo en la zanja o canalización prevista, y las conexiones necesarias con otros elementos del sistema de drenaje. La actividad abarca desde la preparación del sitio hasta la verificación final de la instalación.

Componentes:
•	Tubo PVC 6": Tubo de PVC de diámetro de 6 pulgadas, diseñado para el sistema de drenaje, conforme a las especificaciones técnicas de calidad y resistencia.
•	Accesorios de Conexión: Incluyen codos, tees, y otros accesorios necesarios para las conexiones del sistema de drenaje.
•	Pegamento y Sellador: Productos adecuados para asegurar las uniones entre las secciones del tubo.
Instalación:
•	Suministro de Tubos: Proveer los tubos de PVC de 6 pulgadas conforme a las especificaciones del proyecto.
•	Preparación del Sitio: Excavar y preparar la zanja o canalización donde se instalarán los tubos, asegurando que la base sea nivelada y estable.
•	Instalación del Tubo: Colocar el tubo en la zanja, asegurando que esté alineado correctamente y que las juntas estén adecuadamente selladas con pegamento PVC.
•	Conexiones: Instalar los accesorios de conexión necesarios (codos, tees, etc.) para conectar el tubo de PVC con otros componentes del sistema de drenaje.
•	Relleno y Compactación: Rellenar la zanja o canalización después de la instalación del tubo, y compactar el suelo para asegurar la estabilidad del sistema.
•	Verificación: Revisar la instalación para asegurar que los tubos están correctamente alineados y que no hay fugas en las conexiones.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con los códigos de construcción locales y las normativas de saneamiento para la instalación de sistemas de drenaje.
•	Protección: Asegurar que los tubos y accesorios estén correctamente instalados y que el sitio esté protegido durante y después de la instalación.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Tubo PVC: Especificar el tipo de tubo de PVC necesario, incluyendo el diámetro (6 pulgadas) y la calidad del material.
•	Accesorios: Asegurarse de que los accesorios de conexión sean compatibles con el tubo de PVC y con el diseño del sistema de drenaje.

Cálculo de Cantidades:
•	Longitud de Tubo: Medir la longitud total del tubo de PVC necesario para completar el sistema de drenaje, incluyendo las secciones rectas y las conexiones.
•	Accesorios: Contar la cantidad de accesorios necesarios (codos, tees, etc.) para las conexiones del sistema.
Normativas:
•	Código de Construcción y Saneamiento: Cumplir con las normativas locales y nacionales para la instalación de sistemas de drenaje.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación de tubos de PVC y accesorios.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Tubo PVC: Medir en metros la longitud total de tubo de PVC instalado.
•	Accesorios de Conexión: Contar la cantidad de accesorios utilizados en el sistema.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Tubo PVC: El pago se realizará por metro de tubo PVC de 6 pulgadas instalado.
•	Accesorios de Conexión: El costo de los accesorios de conexión se incluirá en el monto total por la instalación del tubo de PVC.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación del tubo de PVC, la alineación, y la estanqueidad de las conexiones.
•	Pruebas: Verificación de la correcta instalación y funcionamiento del sistema de drenaje para asegurar que no haya obstrucciones ni fugas.
Condiciones de Pago:
•	Tubo PVC: Pago del 100% del monto total al finalizar la instalación del tubo, y  la inspección final y verificación del funcionamiento.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de instalación de instalación de tubos de PVC de 6”para drenaje, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 8.03  Tubo 2" PVC Drenaje.
Unidad de Medida:
UNIDAD: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Suministro e instalación de tubo de PVC de 2 pulgadas para sistemas de drenaje. Esto incluye la entrega del material, la instalación del tubo en la zanja o canalización prevista, y las conexiones necesarias con otros elementos del sistema de drenaje. La actividad abarca desde la preparación del sitio hasta la verificación final de la instalación.

Componentes:
•	Tubo PVC 2": Tubo de PVC de diámetro de 2 pulgadas, diseñado para el sistema de drenaje, conforme a las especificaciones técnicas de calidad y resistencia.
•	Accesorios de Conexión: Incluyen codos, tees, y otros accesorios necesarios para las conexiones del sistema de drenaje.
•	Pegamento y Sellador: Productos adecuados para asegurar las uniones entre las secciones del tubo.
Instalación:
•	Suministro de Tubos: Proveer los tubos de PVC de 2 pulgadas conforme a las especificaciones del proyecto.
•	Preparación del Sitio: Excavar y preparar la zanja o canalización donde se instalarán los tubos, asegurando que la base sea nivelada y estable.
•	Instalación del Tubo: Colocar el tubo en la zanja, asegurando que esté alineado correctamente y que las juntas estén adecuadamente selladas con pegamento PVC.
•	Conexiones: Instalar los accesorios de conexión necesarios (codos, tees, etc.) para conectar el tubo de PVC con otros componentes del sistema de drenaje.
•	Relleno y Compactación: Rellenar la zanja o canalización después de la instalación del tubo, y compactar el suelo para asegurar la estabilidad del sistema.
•	Verificación: Revisar la instalación para asegurar que los tubos están correctamente alineados y que no hay fugas en las conexiones.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con los códigos de construcción locales y las normativas de saneamiento para la instalación de sistemas de drenaje.
•	Protección: Asegurar que los tubos y accesorios estén correctamente instalados y que el sitio esté protegido durante y después de la instalación.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Tubo PVC: Especificar el tipo de tubo de PVC necesario, incluyendo el diámetro (6 pulgadas) y la calidad del material.
•	Accesorios: Asegurarse de que los accesorios de conexión sean compatibles con el tubo de PVC y con el diseño del sistema de drenaje.
Cálculo de Cantidades:
•	Longitud de Tubo: Medir la longitud total del tubo de PVC necesario para completar el sistema de drenaje, incluyendo las secciones rectas y las conexiones.
•	Accesorios: Contar la cantidad de accesorios necesarios (codos, tees, etc.) para las conexiones del sistema.
Normativas:
•	Código de Construcción y Saneamiento: Cumplir con las normativas locales y nacionales para la instalación de sistemas de drenaje.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación de tubos de PVC y accesorios.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Tubo PVC: Medir en metros la longitud total de tubo de PVC instalado.
•	Accesorios de Conexión: Contar la cantidad de accesorios utilizados en el sistema.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Tubo PVC: El pago se realizará por metro de tubo PVC de 2 pulgadas instalado.
•	Accesorios de Conexión: El costo de los accesorios de conexión se incluirá en el monto total por la instalación del tubo de PVC.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación del tubo de PVC, la alineación, y la estanqueidad de las conexiones.
•	Pruebas: Verificación de la correcta instalación y funcionamiento del sistema de drenaje para asegurar que no haya obstrucciones ni fugas.
Condiciones de Pago:
•	Tubo PVC: Pago del 100% del monto total al finalizar la instalación del tubo, y  la inspección final y verificación del funcionamiento.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de instalación de instalación de tubos de PVC de 2”para drenaje, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 8.04  Enchape de Cerámica en baños.
Unidad de Medida:
UNIDAD: M2
Descripción de la Actividad:
Suministro e instalación de cerámica para enchape en áreas de baño. La actividad incluye desde la preparación de la superficie, el suministro de los materiales, hasta la instalación y acabado del enchape.
Componentes:
•	Cerámica: Azulejos o cerámica para enchape, especificar el tipo, tamaño y diseño.
•	Adhesivo: Mortero o pegamento para cerámica adecuado para áreas húmedas.
•	Juntas: Material para juntas (rejuntado) entre las piezas de cerámica.
•	Herramientas: Cortadora de cerámica, nivel, llana, espátula, etc.
Instalación:
•	Preparación de la Superficie: Limpiar y nivelar las superficies a enchapar (paredes, pisos) para asegurar una correcta adhesión. Reparar cualquier daño o irregularidad en la superficie.
•	Suministro de Cerámica: Proveer las cerámicas conforme a las especificaciones del proyecto.
•	Aplicación del Adhesivo: Aplicar el adhesivo en la superficie con una llana dentada, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
•	Colocación de Cerámica: Colocar las piezas de cerámica en la superficie, asegurando que estén alineadas y niveladas. Utilizar crucetas para mantener las juntas uniformes.
•	Corte y Ajuste: Cortar las piezas de cerámica según sea necesario para ajustar al tamaño y forma del área de enchape.
•	Rejuntado: Aplicar el material para juntas entre las cerámicas una vez que el adhesivo haya secado. Limpiar el exceso y asegurar que las juntas estén bien selladas.
•	Limpieza y Acabado: Limpiar la superficie de cerámica para eliminar residuos de adhesivo y rejuntado. Verificar el acabado para asegurar que el trabajo esté completo y a nivel.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con las normativas locales y estándares de construcción para la instalación de cerámica.
•	Protección: Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas) durante la instalación.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Cerámica: Especificar el tipo, tamaño y diseño de los azulejos de cerámica.
•	Adhesivo y Juntas: Calcular la cantidad necesaria de adhesivo y material para juntas basado en la superficie total.
Cálculo de Cantidades:
•	Área de Enchape: Medir la superficie total a enchapar (paredes, pisos) en metros cuadrados.
•	Cerámica: Calcular la cantidad de cerámica necesaria considerando un 10% adicional para cortes y desperdicios.
•	Adhesivo y Juntas: Estimar la cantidad de adhesivo y material para juntas basada en las recomendaciones del fabricante.
Normativas:
•	Código de Construcción: Cumplir con los códigos locales de construcción y las especificaciones técnicas del fabricante para cerámica y adhesivo.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación de cerámica.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Cerámica Enchapada: Medir en metros cuadrados el área total de cerámica instalada.
•	Materiales Adicionales: Calcular la cantidad de adhesivo y material para juntas basadas en el área total y las especificaciones del producto.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Cerámica Enchapada: El pago se realizará por metro cuadrado de cerámica instalada y rejuntada.
•	Materiales Adicionales: El costo de adhesivo y material para juntas se incluirá en el monto total por el enchape.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación de la cerámica, la uniformidad de las juntas, y el acabado final.
•	Pruebas: Asegurar que la cerámica esté bien adherida y que las juntas estén correctamente selladas y acabadas.
Condiciones de Pago:
Cerámica Enchapada: Pago del 100% del monto total al finalizar la instalación del enchape, y tras la inspección final y verificación del trabajo.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de cerámica en baños, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.
ITEM 8.05  Listelo de Cerámica.
Unidad de Medida:
UNIDAD: M
Descripción de la Actividad:
Suministro e instalación de listelo de cerámica en áreas especificadas, como bordes, molduras o detalles decorativos en paredes o pisos. La actividad abarca desde la preparación de la superficie, el suministro de los materiales, hasta la colocación y acabado del listelo.
Componentes:
•	Listelo de Cerámica: Azulejo de cerámica en forma de banda o tira, utilizado como detalle decorativo. Puede variar en tamaño, diseño y acabado.
•	Adhesivo: Mortero o pegamento para cerámica adecuado para la instalación de listelos en áreas húmedas o secas.
•	Juntas: Material para juntas (rejuntado) entre los listelos.
•	Herramientas: Cortadora de cerámica, nivel, llana, espátula, etc.
Instalación:
•	Preparación de la Superficie: Limpiar y nivelar la superficie donde se instalará el listelo, asegurando que esté libre de polvo, grasa y otras impurezas.
•	Suministro de Listelo: Proveer los listelos de cerámica conforme a las especificaciones del proyecto.
•	Aplicación del Adhesivo: Aplicar el adhesivo en la superficie con una llana dentada, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
•	Colocación del Listelo: Colocar los listelos en la superficie, asegurando que estén alineados y nivelados. Utilizar crucetas para mantener las juntas uniformes.
•	Corte y Ajuste: Cortar los listelos según sea necesario para ajustar al tamaño y forma del área de instalación.
•	Rejuntado: Aplicar el material para juntas entre los listelos una vez que el adhesivo haya secado. Limpiar el exceso y asegurar que las juntas estén bien selladas.
•	Limpieza y Acabado: Limpiar la superficie de cerámica para eliminar residuos de adhesivo y rejuntado. Verificar el acabado para asegurar que el trabajo esté completo y nivelado.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con las normativas locales y estándares de construcción para la instalación de cerámica.
•	Protección: Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas) durante la instalación.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Listelo de Cerámica: Especificar el tipo, tamaño y diseño del listelo.
•	Adhesivo y Juntas: Calcular la cantidad necesaria de adhesivo y material para juntas basado en la longitud total del listelo.
Cálculo de Cantidades:
•	Longitud de Listelo: Medir la longitud total del listelo a instalar en metros lineales.
•	Cerámica: Calcular la cantidad de listelo necesaria considerando los cortes y ajustes necesarios.
•	Adhesivo y Juntas: Estimar la cantidad de adhesivo y material para juntas basado en la longitud total y las recomendaciones del fabricante.
Normativas:
•	Código de Construcción: Cumplir con los códigos locales de construcción y las especificaciones técnicas del fabricante para listelo y adhesivo.
•	Requisitos del Fabricante: Seguir las recomendaciones del fabricante para la instalación de listelo de cerámica.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Listelo de Cerámica: Medir en metros lineales la longitud total del listelo instalado.
•	Materiales Adicionales: Calcular la cantidad de adhesivo y material para juntas basado en la longitud total del listelo.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Listelo de Cerámica: El pago se realizará por metro lineal de listelo instalado.
•	Materiales Adicionales: El costo de adhesivo y material para juntas se incluirá en el monto total por la instalación del listelo.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación del listelo, la uniformidad de las juntas, y el acabado final.
•	Pruebas: Asegurar que el listelo esté bien adherido y que las juntas estén correctamente selladas y acabadas.
Condiciones de Pago:
Listelo de Cerámica: Pago del 100% del monto total al finalizar la instalación del listelo, y  tras la inspección final y verificación del trabajo.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de listelo de cerámica, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 8.06  Rejilla de desagüe y ventilación.
Unidad de Medida:
UNIDAD: M
Descripción de la Actividad:
Suministro e instalación de rejillas de desagüe y ventilación en áreas específicas, como suelos. La actividad incluye desde la preparación del sitio, el suministro de los materiales, hasta la colocación y ajuste final de las rejillas.
Componentes:
•	Rejilla de Desagüe: Rejilla metálica o de plástico con apertura para permitir el paso del agua hacia el sistema de desagüe.
•	Rejilla de Ventilación: Rejilla metálica o de plástico diseñada para permitir la circulación del aire y prevenir obstrucciones.
•	Marcos y Accesorios: Marcos de montaje y accesorios necesarios para fijar las rejillas en su lugar.
•	Selladores y Adhesivos: Productos necesarios para asegurar el sellado adecuado alrededor de las rejillas.
Instalación:
•	Preparación del Sitio: Limpiar y preparar la superficie donde se instalará la rejilla. Asegurarse de que el área esté libre de escombros y obstrucciones.
•	Suministro de Rejilla: Proveer las rejillas de desagüe y ventilación conforme a las especificaciones del proyecto.
•	Corte y Ajuste: Cortar las aberturas o realizar ajustes necesarios en la superficie para el montaje de las rejillas.
•	Instalación de Rejillas: Colocar las rejillas en las aberturas preparadas, asegurando que estén bien alineadas y niveladas.
•	Fijación: Utilizar marcos, tornillos o adhesivos para fijar las rejillas en su lugar de manera segura.
•	Sellado: Aplicar selladores alrededor de las rejillas para evitar filtraciones de agua o aire.
•	Revisión y Ajuste: Verificar que las rejillas estén correctamente instaladas, sin obstrucciones y funcionando adecuadamente.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con las normativas locales y estándares de construcción para la instalación de rejillas.
•	Protección: Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas) durante la instalación.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Rejillas: Especificar el tipo, tamaño y material de las rejillas para desagüe y ventilación.
•	Accesorios: Contar con los marcos y accesorios necesarios para la instalación.

Cálculo de Cantidades:
•	Longitud de Rejilla: Medir la longitud total de rejilla a instalar en metros lineales.
•	Rejillas Adicionales: Calcular la cantidad de rejillas necesarias en base a las especificaciones del proyecto y las dimensiones de las aberturas.
•	Selladores y Adhesivos: Estimar la cantidad necesaria de selladores y adhesivos para asegurar una instalación adecuada.
Normativas:
•	Código de Construcción: Cumplir con los códigos locales de construcción y las especificaciones técnicas para la instalación de rejillas.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
Rejilla Instaladas: Medir en metros lineales la longitud total de rejilla instalada.
Rejillas Adicionales: Contar la cantidad de rejillas instaladas y verificar el tamaño.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Rejilla Instalada: El pago se realizará por metro lineal de rejilla instalada.
•	Rejillas Adicionales: El costo de las rejillas y accesorios necesarios se incluirá en el monto total por la instalación.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación de las rejillas, la alineación, y el sellado.
•	Pruebas: Asegurar que las rejillas de desagüe y ventilación estén correctamente instaladas y funcionando como se espera.
Condiciones de Pago:
Rejilla Instaladas: Pago del 100% del monto total al finalizar la instalación de la rejilla, y tras la inspección final y verificación del trabajo.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la  instalación de rejillas de desagüe y ventilación, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.
ITEM 9.01  Fosa de cambio de aceite.
Unidad de Medida: GLOBAL
Descripción de la Actividad:
Suministro, excavación, construcción e instalación de una fosa de cambio de aceite en el centro técnico educativo. La actividad abarca desde la preparación del sitio, la construcción de la fosa, el suministro de materiales, y la instalación de sistemas de drenaje y ventilación adecuados.
Componentes:
•	Excavación: Excavación del terreno para crear el espacio de la fosa, con medidas conforme a las especificaciones del diseño.
•	Estructura de la Fosa: Estructura de concreto armado o prefabricado para la fosa, incluyendo muros y piso.
•	Revestimiento Interno: Revestimiento interno con materiales resistentes a aceites y sustancias químicas.
•	Sistema de Drenaje: Instalación de un sistema de drenaje para la recolección y evacuación del aceite usado.
•	Sistema de Ventilación: Sistema de ventilación para asegurar la adecuada circulación de aire y evitar acumulación de vapores.
•	Cubierta: Cubierta o tapa de acceso para la fosa, resistente al peso de vehículos y adecuada para el acceso durante el mantenimiento.

Instalación:
•	Preparación del Sitio: Limpiar y preparar el área de excavación, asegurándose de que esté libre de escombros y adecuadamente señalizada.
•	Excavación: Realizar la excavación según las dimensiones especificadas en el proyecto, con un margen para el grosor de las paredes y el piso de la fosa.
Construcción de la Fosa:
•	Muro y Piso: Construir la estructura de la fosa con concreto armado o prefabricado, asegurando la correcta colocación y curado del material.
•	Revestimiento: Aplicar revestimiento interno resistente a aceites y sustancias químicas, asegurando su adherencia y funcionalidad.
•	Sistema de Drenaje: Instalar tuberías y sistemas de drenaje adecuados para la recolección de aceite usado, conectándolos a un sistema de evacuación o almacenamiento.
•	Sistema de Ventilación: Colocar ventiladores o rejillas de ventilación para garantizar una adecuada circulación de aire dentro de la fosa.
•	Instalación de la Cubierta: Colocar y fijar la cubierta de acceso, asegurándose de que sea resistente y segura para el uso previsto.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con las normativas locales y estándares de seguridad para la construcción de fosas de cambio de aceite.
•	Protección: Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas, cascos) durante la construcción e instalación.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Concreto Armado o Prefabricado: Especificar la cantidad necesaria para construir la fosa, considerando el tamaño y grosor de las paredes y el piso.
•	Revestimiento: Cantidad y tipo de revestimiento resistente a aceites.
•	Sistema de Drenaje y Ventilación: Especificar las tuberías, rejillas y ventiladores requeridos.
Cálculo de Cantidades:
•	Fosa Completa: Evaluar la construcción de la fosa en su totalidad como una unidad.
•	Componentes Adicionales: Estimar las cantidades de materiales adicionales necesarios para el drenaje, ventilación y cubierta.
Normativas:
•	Código de Construcción: Cumplir con los códigos locales de construcción y las especificaciones técnicas para la construcción de fosas de cambio de aceite.
•	Regulaciones Ambientales: Asegurar que la fosa cumpla con las regulaciones ambientales para la gestión de residuos peligrosos.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Fosa Completa: Medir y verificar la construcción completa de la fosa como una unidad global.
•	Componentes Adicionales: Confirmar la instalación de los sistemas de drenaje, ventilación y la cubierta como parte de la fosa global.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Fosa Construida: El pago se realizará por la construcción completa de la fosa como una unidad global.
•	Componentes Adicionales: El costo de los sistemas de drenaje, ventilación y cubierta se incluirá en el monto total.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta construcción, instalación de los sistemas de drenaje y ventilación, y el funcionamiento de la fosa.
•	Pruebas: Asegurar que la fosa esté libre de filtraciones y que el sistema de drenaje funcione correctamente.
Condiciones de Pago:
•	Fosa Construida: Pago del 100% del monto total al finalizar la construcción de la fosa, y tras la inspección final y verificación del trabajo.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la construcción de una fosa de cambio de aceite, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

ITEM 9.02  Trampa de Grasas.
Unidad de Medida: UNIDAD
Descripción de la Actividad:
Suministro, instalación y puesta en marcha de trampas de grasas en el sistema de plomería del centro técnico educativo. La actividad incluye la preparación del sitio, el suministro de los materiales, la instalación de la trampa de grasas y la verificación de su funcionamiento adecuado.
Componentes:
•	Trampa de Grasas: Unidad de trampa de grasas diseñada para separar y capturar grasas y aceites de las aguas residuales antes de su descarga al sistema de alcantarillado.
•	Tuberías de Entrada y Salida: Tuberías necesarias para conectar la trampa de grasas al sistema de plomería existente.
•	Accesorios: Accesorios necesarios como codos, bridas y juntas para asegurar una conexión hermética.
•	Sistema de Rejillas: Rejillas internas para la separación de grasas y sólidos.
•	Cubierta: Cubierta de acceso para la trampa, que permite el mantenimiento y vaciado periódico.
Instalación:
•	Preparación del Sitio: Limpiar y preparar el área donde se instalará la trampa de grasas, asegurando que esté libre de escombros y obstrucciones.
•	Suministro de Trampa de Grasas: Proveer la trampa de grasas conforme a las especificaciones del proyecto, incluyendo tuberías y accesorios necesarios.
•	Excavación y Preparación: Si es necesario, realizar la excavación para la instalación de la trampa de grasas, asegurando que se ajuste a las dimensiones y especificaciones del fabricante.
•	Instalación de Tuberías: Conectar las tuberías de entrada y salida a la trampa de grasas, asegurando un sellado hermético y correcto alineamiento.
•	Instalación de la Trampa: Colocar la trampa de grasas en el sitio preparado, asegurando que esté nivelada y alineada.
•	Instalación de Rejillas: Colocar y ajustar las rejillas internas para la separación efectiva de grasas y sólidos.
•	Colocación de la Cubierta: Instalar la cubierta de acceso de manera segura, asegurando que permita el acceso para mantenimiento y limpieza.
•	Verificación y Pruebas: Verificar la correcta instalación de la trampa de grasas, realizar pruebas de funcionamiento y asegurar que no haya fugas ni obstrucciones.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con las normativas locales y estándares de seguridad para la instalación de trampas de grasas.
•	Protección: Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas, cascos) durante la instalación.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Trampa de Grasas: Especificar el tamaño y tipo de trampa de grasas requerida.
•	Tuberías y Accesorios: Especificar la cantidad y tipo de tuberías y accesorios necesarios para la instalación.
Cálculo de Cantidades:
•	Trampa de Grasas: Contar la cantidad de trampas de grasas a instalar como unidades completas.
•	Tuberías y Accesorios: Calcular la cantidad de tuberías y accesorios necesarios para la conexión de la trampa.
Normativas:
•	Código de Construcción: Cumplir con los códigos locales de construcción y las especificaciones técnicas para la instalación de trampas de grasas.
•	Regulaciones Ambientales: Asegurar que la trampa de grasas cumpla con las regulaciones ambientales para la gestión de residuos grasos.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Trampa de Grasas Instaladas: Contar el número total de trampas de grasas instaladas.
•	Accesorios Instalados: Verificar la instalación de tuberías y accesorios relacionados.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Trampa de Grasas Instalada: El pago se realizará por unidad de trampa de grasas instalada.
•	Accesorios y Tuberías: El costo de tuberías y accesorios necesarios se incluirá en el monto total por la instalación.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta instalación de la trampa de grasas, incluyendo conexiones, sellos y funcionamiento.
•	Pruebas: Asegurar que la trampa de grasas esté funcionando correctamente y cumpla con su propósito de separación de grasas y aceites.
Condiciones de Pago:
•	Trampa de Grasas Instaladas: Pago del 100% del monto total al finalizar la instalación de la trampa de grasas, y tras la inspección final y verificación del trabajo.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la instalación de trampas de grasas, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.
ITEM 9.03  Fosa Séptica.
Unidad de Medida: GLOBAL
Descripción de la Actividad:
Suministro, excavación, construcción e instalación de una fosa séptica para el sistema de tratamiento de aguas residuales del centro técnico educativo. La actividad incluye la preparación del sitio, la construcción de la fosa séptica, la instalación de tuberías y sistemas relacionados, así como la puesta en marcha y verificación del funcionamiento.
Componentes:
•	Estructura de la Fosa Séptica: Construcción de la fosa séptica utilizando concreto armado, plástico o material prefabricado según las especificaciones del diseño.
•	Tuberías de Entrada y Salida: Tuberías necesarias para conectar la fosa séptica al sistema de plomería y al sistema de filtración o drenaje.
•	Sistema de Filtración: Elementos para la filtración final del efluente, si es requerido.
•	Ventilación: Sistema de ventilación para la fosa, para asegurar la correcta circulación de aire y evitar acumulación de gases.
•	Cubierta: Cubierta o tapa de acceso para la fosa séptica, resistente al peso de vehículos y adecuada para el acceso durante el mantenimiento.
Instalación:
•	Preparación del Sitio: Limpiar y preparar el área para la excavación, asegurando que el terreno esté libre de escombros y adecuadamente señalizado.
•	Excavación: Realizar la excavación de acuerdo con las dimensiones especificadas para la fosa séptica, asegurando un margen para el grosor de las paredes y el piso.
Construcción de la Fosa Séptica:
•	Estructura: Construir la fosa séptica con el material especificado, asegurando la correcta colocación y curado del material.
•	Revestimiento Interno: Aplicar revestimiento si es necesario para asegurar la durabilidad y resistencia a los líquidos.
Instalación de Tuberías:
•	Entrada y Salida: Conectar las tuberías de entrada y salida a la fosa séptica, asegurando un sellado hermético y correcto alineamiento.
•	Sistema de Filtración: Instalar el sistema de filtración para el efluente si está especificado en el diseño.
•	Sistema de Ventilación: Instalar ventiladores o rejillas para asegurar una adecuada circulación de aire dentro de la fosa.
•	Colocación de la Cubierta: Instalar la cubierta de acceso de manera segura, asegurando que permita el acceso para mantenimiento y limpieza.
•	Verificación y Pruebas: Verificar la correcta instalación de la fosa séptica, realizar pruebas de funcionamiento y asegurar que no haya fugas ni obstrucciones.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con las normativas locales y estándares de seguridad para la construcción e instalación de fosas sépticas.
•	Protección: Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas, cascos) durante la construcción e instalación.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Estructura: Especificar el tipo y cantidad de material necesario para construir la fosa séptica.
•	Tuberías y Accesorios: Especificar la cantidad y tipo de tuberías y accesorios necesarios para la conexión de la fosa.
•	Sistema de Filtración y Ventilación: Especificar los elementos necesarios para la filtración y ventilación.
Cálculo de Cantidades:
•	Fosa Séptica Completa: Evaluar la construcción de la fosa séptica en su totalidad como una unidad.
•	Tuberías y Accesorios: Calcular la cantidad de tuberías y accesorios necesarios para la instalación.
•	Sistema de Filtración y Ventilación: Estimar la cantidad de componentes necesarios para la filtración y ventilación.
Normativas:
•	Código de Construcción: Cumplir con los códigos locales de construcción y las especificaciones técnicas para la construcción de fosas sépticas.
•	Regulaciones Ambientales: Asegurar que la fosa séptica cumpla con las regulaciones ambientales para el tratamiento de aguas residuales.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Fosa Séptica Completa: Medir y verificar la construcción completa de la fosa séptica como una unidad global.
•	Componentes Adicionales: Confirmar la instalación de tuberías, sistema de filtración y ventilación como parte de la fosa séptica global.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
Fosa Séptica Construida: El pago se realizará por la construcción completa de la fosa séptica como una unidad global.
Componentes Adicionales: El costo de tuberías, sistema de filtración y ventilación se incluirá en el monto total.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta construcción, instalación de las tuberías, sistema de filtración y ventilación, y el funcionamiento de la fosa séptica.
•	Pruebas: Asegurar que la fosa séptica esté libre de fugas y que el sistema funcione adecuadamente.
Condiciones de Pago:
•	Fosa Séptica Construida: Pago del 100% del monto total al finalizar la construcción de la fosa séptica, y tras la inspección final y verificación del trabajo.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la construcción de una fosa séptica, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.
ITEM 9.04  Pozo de Absorción.
Unidad de Medida: GLOBAL
Descripción de la Actividad:
Suministro, excavación, construcción e instalación de un pozo de absorción para el manejo de aguas pluviales o residuales del centro técnico educativo. La actividad incluye la preparación del sitio, la construcción del pozo de absorción, la instalación de los componentes necesarios y la puesta en marcha y verificación de su funcionamiento adecuado.
Componentes:
•	Excavación: Excavación del terreno para la construcción del pozo de absorción, de acuerdo con las dimensiones especificadas.
•	Estructura del Pozo: Construcción del pozo utilizando materiales como concreto armado, mampostería o prefabricados según las especificaciones del diseño.
•	Revestimiento Interno: Revestimiento interno para la protección contra el desgaste y la filtración de aguas.
•	Sistema de Drenaje: Instalación de tuberías o drenajes para facilitar la entrada y salida de aguas en el pozo.
•	Sistema de Filtración: Elementos de filtración, como grava y arena, para permitir la absorción adecuada de las aguas.
•	Cubierta: Cubierta o tapa para el pozo de absorción, que debe ser resistente y permitir el acceso para mantenimiento si es necesario.
Instalación:
•	Preparación del Sitio: Limpiar y preparar el área para la excavación, asegurando que esté libre de escombros y adecuadamente señalizada.
•	Excavación: Realizar la excavación de acuerdo con las dimensiones especificadas para el pozo de absorción, dejando suficiente margen para el grosor de las paredes y el piso.
Construcción del Pozo:
•	Estructura: Construir la estructura del pozo con el material especificado (concreto, mampostería o prefabricado), asegurando una correcta colocación y curado del material.
•	Revestimiento: Aplicar revestimiento interno para proteger el pozo contra el desgaste y mejorar la eficiencia de absorción.
•	Instalación de Drenaje: Conectar y colocar tuberías o sistemas de drenaje para permitir la entrada y salida de aguas en el pozo.
•	Sistema de Filtración: Instalar una capa de material filtrante como grava y arena en la base y paredes del pozo para promover la absorción adecuada.
•	Colocación de la Cubierta: Instalar la cubierta de acceso de manera segura, permitiendo el mantenimiento y limpieza del pozo.
•	Verificación y Pruebas: Verificar la correcta instalación del pozo, realizar pruebas de funcionamiento y asegurar que no haya obstrucciones ni filtraciones.
Requisitos de Seguridad:
•	Normativas: Cumplir con las normativas locales y estándares de seguridad para la construcción e instalación de pozos de absorción.
•	Protección: Utilizar equipo de protección personal (guantes, gafas, cascos) durante la construcción e instalación.
Requisitos y Consideraciones del Cálculo:
Materiales:
•	Estructura: Especificar el tipo y cantidad de material necesario para la construcción del pozo (concreto, mampostería o prefabricado).
•	Sistema de Drenaje: Especificar las tuberías y componentes necesarios para el drenaje.
•	Filtración: Cantidad de grava, arena y otros materiales filtrantes necesarios.
Cálculo de Cantidades:
•	Pozo de Absorción Completo: Evaluar la construcción del pozo en su totalidad como una unidad global.
•	Materiales Adicionales: Calcular la cantidad de tuberías, material filtrante y accesorios necesarios.
Normativas:
•	Código de Construcción: Cumplir con los códigos locales de construcción y las especificaciones técnicas para la construcción de pozos de absorción.
•	Regulaciones Ambientales: Asegurar que el pozo de absorción cumpla con las regulaciones ambientales para el manejo de aguas.
Criterios de Cuantificación de Obra:
Método de Medición:
•	Pozo de Absorción Completo: Medir y verificar la construcción completa del pozo de absorción como una unidad global.
•	Componentes Adicionales: Confirmar la instalación de drenajes, filtración y cubierta como parte del pozo global.
Criterios de Pago:
Base para el Pago:
•	Pozo de Absorción Construido: El pago se realizará por la construcción completa del pozo de absorción como una unidad global.
•	Componentes Adicionales: El costo de drenajes, sistema de filtración y cubierta se incluirá en el monto total.
Verificación:
•	Inspección: Se llevará a cabo una inspección para verificar la correcta construcción, instalación de drenajes y sistema de filtración, y el funcionamiento del pozo de absorción.
•	Pruebas: Asegurar que el pozo esté libre de obstrucciones y funcione correctamente en términos de absorción y drenaje.
Condiciones de Pago:
•	Pozo de Absorción Construido: Pago del 100% del monto total al finalizar la construcción del pozo de absorción, y tras la inspección final y verificación del trabajo.
Esta especificación técnica proporciona una guía detallada para la ejecución de la construcción de un pozo de absorción, asegurando que todos los aspectos del proceso se realicen con precisión, calidad y eficiencia.

description: Obras Públicas Llave en mano

title: LPN-AMENY-002-2024

title: Aviso de Prensa

description: Aviso de Prensa

title: Pliego o Terminos de Referencia

description: Pliego o Terminos de Referencia

title: Enmienda o Adendum

description: Enmienda o Adendum

title: Aclaratoria

description: Aclaratoria

documentType: clarifications

title: Aclaratoria

description: Aclaratoria

description: Fondo Común

procurementMethodDetails: Licitación pública nacional

Municipalidad de El Negrito, Yoro

streetAddress: El Negrito, Yoro

Alcaldía Municipal de El Negrito

region: Yoro

locality: EL NEGRITO

description: Recursos Nacionales