Unidad

currency: USD

description: Acondicionamiento del ambiente para los PCU-RV conforme esta especificado en el numeral 6 de la Especificación Técnica

description: Sistema de intermitencia de bombas conforme esta especificado en el numeral 30.1.2.2,30.1.2.4 de la Especificación Técnica

description: Switches con por lo menos 4 puertas RJ 45

description: Módulos procesadores de PLC

description: Conjuntos de módulos de comunicación

description: Implementación en campo del Monitoreo del Sistema de refrigeración: desmontajes, montajes, adecuaciones, rehabilitaciones, pruebas y/o ensayos, ajustes, comisionamiento y puesta en servicio

description: Implementación en campo de la Integración del TMTG al PCU-RV: montaje, desmontaje, adecuaciones, actualizaciones, programaciones, pruebas y/o ensayos, comisionamiento, puesta en servicio

description: Elementos Filtrantes de aceite para los actuadores hidráulicos de los reguladores de velocidad de los Grupos Generadores

description: Interruptores de presión diferencial para el actuador hidráulico

description: Implementación en campo de las Reparaciones y/o Adecuaciones de determinados equipos: desmontajes, montajes, adecuaciones, rehabilitaciones, pruebas y/o ensayos, ajustes, comisionamiento y puesta en servicio

Marca

value: ZIeRjNHOVEE=

description: Conjunto de condicionadores de señales, adaptadores, transductores y similares compuesto de una pieza de cada tipo

description: Transductor de presión diferencial para medición de salto neto

description: Interfaz Hombre máquina (IHM gráfica para operación remota y puerto de comunicación dedicado)

description: Implementación en campo del Sistema de drenaje tapa turbina: desmontajes, montajes, adecuaciones, rehabilitaciones, pruebas y/o ensayos, ajustes, comisionamiento y puesta en servicio

description: Conjuntos fuentes de alimentación de módulos procesadores

description: Implementación en Obra: desmontajes, montajes, adecuaciones, rehabilitaciones, pruebas y/o ensayos, ajustes, comisionamiento y puesta en servicio

description: Módulos I/O analógicos (si son del mismo tipo) o el equivalente de cada tipo, si son diferentes

description: Interfaz de Programación (PC) conforme está especificado en el numeral 21 y sub numeral 21.2 de la Especificación Técnica

description: Sistema de medición de sobre velocidad y dispositivo mecánico hidráulico de sobre velocidad conforme esta especificado en el numeral 19 de la Especificación Técnica

description: Sensores inductivos para mediciones de velocidad de la turbina

description: Integración del TMTG al PCU-RV conforme esta especificado en el numeral 23 y sub numeral 23.2

description: Manómetros con contactos para el actuador hidráulico

description: Fuentes de alimentación en DC/DC para el panel PCU-RV

description: Monitoreo del Sistema de refrigeración conforme esta especificado en el numeral 30.3 de la Especificación Técnica

description: Conjunto de condicionador de señales, adaptadores, transductores y similares compuesto de una pieza de cada tipo

description: Cables de control y de fibras ópticos desde el PCU-RV hasta los distintos paneles y equipos conforme esta especificado en el numeral 29 y sub numerales; así también, deberá observar lo especificado en el numeral 32 y sub numerales, de la Especificación

description: Ensayos preliminares conforme esta especificado en el sub numeral 34.1 de la Especificación Técnica

description: Pruebas de aceptación en fabrica (FAT) y capacitación conforme esta especificado en el numeral 36 y sub numerales de la Especificación Técnica

description: Integración de los PCU-RV al SPMC conforme está especificado en el numeral 23 y en los sub numerales relacionadas al sud numeral 23.1 de la Especificación Técnica

description: Implementación en campo de la Integración de los PCU-RV al SPMC: montaje, desmontaje, adecuaciones, actualizaciones, programaciones, pruebas y/o ensayos, comisionamiento, puesta en servicio

description: Captadores de nivel de aceite para el actuador hidráulico

description: Interruptores de presión para el sistema de presión de aceite de los Reguladores de Velocidad de las unidades 1 y 2

description: Panel con todos los componentes y equipos necesarios para su operación

description: Sistema de drenaje tapa turbina conforme esta especificado en el numeral 30.2 y sub numeral de la Especificación Técnica

description: Bombas de retorno de aceite del actuador hidráulico

description: Módulos de salidas digital (si son del mismo tipo) o el equivalente de cada tipo, si son diferentes

description: Interfaz Hombre-Máquina (IHM) completa, incluido monitor, fuentes y software asociado

description: Pruebas de aceptación en fabrica (FAT) del desarrollo del SCADA y capacitación conforme esta especificado en el sud numeral 23.3 y sub numerales de la Especificación Técnica

description: Sistema de reposición automática de aire conforme esta especificado en el numeral 30.1.2.3 de la Especificación Técnica

description: Transductores de desplazamiento lineal del tipo inductivo para registrador del recorrido de la válvula de regulación principal del distribuidor

description: Sistema de filtro off - line conforme esta especificado en el numeral 30.1.2.1 de la Especificación Técnica

description: Módulos de entradas digital (si son del mismo tipo) o el equivalente de cada tipo, si son diferentes. Ej: 03 (tres) de cada si son de dos tipo

description: Válvulas de cambio para la descarga de aceite del circuito de presión de las bombas de los actuadores de las unidades 1 y 2

description: Módulos Reguladores de Velocidad Digital , completo conforme el listado del numeral 31.2 o 31.3, de la Especificación Técnica

name: Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAICyF

value: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS

value: bwEPRoAAomM=

description: Módulos procesadores de PLC

description: Conjuntos de módulos de comunicación

Procedencia

value: R+pCxHvquJc=

Modelo

value: nKS+AnsLsVc=

name: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

value: Acondicionamiento del ambiente para los PCU-RV conforme esta especificado en el numeral 6 de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Sistema de intermitencia de bombas conforme esta especificado en el numeral 30.1.2.2,30.1.2.4 de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Switches con por lo menos 4 puertas RJ 45

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Módulos procesadores de PLC

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Conjuntos de módulos de comunicación

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

value: Implementación en campo de la Integración del TMTG al PCU-RV:

value: Elementos Filtrantes de aceite para los actuadores hidráulicos de los reguladores de velocidad de los Grupos Generadores

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Interruptores de presión diferencial para el actuador hidráulico

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: mplementación en campo de las Reparaciones y/o Adecuaciones de determinados equipos

value: Conjunto de condicionadores de señales, adaptadores, transductores y similares compuesto de una pieza de cada tipo

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Transductor de presión diferencial para medición de salto neto

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Interfaz Hombre máquina (IHM gráfica para operación remota y puerto de comunicación dedicado)

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: mplementación en campo del Sistema de drenaje tapa turbina

value: Conjuntos fuentes de alimentación de módulos procesadores

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Módulos I/O analógicos (si son del mismo tipo) o el equivalente de cada tipo, si son diferentes

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Sensores inductivos para mediciones de velocidad de la turbina

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Integración del TMTG al PCU-RV conforme esta especificado en el numeral 23 y sub numeral 23.2

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Manómetros con contactos para el actuador hidráulico

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Fuentes de alimentación en DC/DC para el panel PCU-RV

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Conjunto de condicionador de señales, adaptadores, transductores y similares compuesto de una pieza de cada tipo

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Cables de control y de fibras ópticos desde el PCU-RV

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Ensayos preliminares conforme esta especificado en el sub numeral 34.1 de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: mplementación en campo de la Integración de los PCU-RV al SPMC

value: Captadores de nivel de aceite para el actuador hidráulico

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Interruptores de presión para el sistema de presión de aceite de los Reguladores de Velocidad de las unidades 1 y 2

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Panel con todos los componentes y equipos necesarios para su operación

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Bombas de retorno de aceite del actuador hidráulico

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Módulos de salidas digital (si son del mismo tipo) o el equivalente de cada tipo, si son diferentes

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Interfaz Hombre-Máquina (IHM) completa, incluido monitor, fuentes y software asociado

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Sistema de reposición automática de aire conforme esta especificado en el numeral 30.1.2.3 de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Sistema de filtro off - line conforme esta especificado en el numeral 30.1.2.1 de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Módulos de entradas digital (si son del mismo tipo) o el equivalente de cada tipo, si son diferentes.

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

value: Válvulas de cambio para la descarga de aceite del circuito de presión de las bombas de los actuadores de las unidades 1 y 2

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

title: acta_lpn_785_12_1354825472614.pdf

title: notificacion_lpn_785_12_1354825476117.pdf

title: acta_lpn_785_12_1354825461302.pdf

title: resolucion_lpi_785_12_1354825469941.pdf

title: informe_lpn_785_12_1354825469354.pdf

title: 1 - Suministro de Reguladores de Velocidad para los Grupos 03 y 04

description: Panel con todos los componentes y equipos necesarios para su operación

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Interfaz Hombre máquina (IHM gráfica para operación remota y puerto de comunicación dedicado)

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Acondicionamiento del ambiente para los PCU-RV conforme esta especificado en el numeral 6 de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Interfaz de Programación (PC) conforme está especificado en el numeral 21 y sub numeral 21.2 de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: Ensayos preliminares conforme esta especificado en el sub numeral 34.1 de la Especificación Técnica

description: Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Integración del TMTG al PCU-RV conforme esta especificado en el numeral 23 y sub numeral 23.2

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: Módulos procesadores de PLC

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Conjuntos fuentes de alimentación de módulos procesadores

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Módulos I/O analógicos (si son del mismo tipo) o el equivalente de cada tipo, si son diferentes

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Módulos de salidas digital (si son del mismo tipo) o el equivalente de cada tipo, si son diferentes

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Conjuntos de módulos de comunicación

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Interfaz Hombre-Máquina (IHM) completa, incluido monitor, fuentes y software asociado

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Fuentes de alimentación en DC/DC para el panel PCU-RV

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Switches con por lo menos 4 puertas RJ 45

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Conjunto de condicionadores de señales, adaptadores, transductores y similares compuesto de una pieza de cada tipo

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Módulos Reguladores de Velocidad Digital , completo conforme el listado del numeral 31.2 o 31.3, de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Conjunto de condicionador de señales, adaptadores, transductores y similares compuesto de una pieza de cada tipo

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Sensores inductivos para mediciones de velocidad de la turbina

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Transductor de presión diferencial para medición de salto neto

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Bombas de retorno de aceite del actuador hidráulico

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Captadores de nivel de aceite para el actuador hidráulico

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Válvulas de cambio para la descarga de aceite del circuito de presión de las bombas de los actuadores de las unidades 1 y 2

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Interruptores de presión para el sistema de presión de aceite de los Reguladores de Velocidad de las unidades 1 y 2

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Interruptores de presión diferencial para el actuador hidráulico

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Manómetros con contactos para el actuador hidráulico

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Elementos Filtrantes de aceite para los actuadores hidráulicos de los reguladores de velocidad de los Grupos Generadores

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Sistema de filtro off - line conforme esta especificado en el numeral 30.1.2.1 de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Sistema de reposición automática de aire conforme esta especificado en el numeral 30.1.2.3 de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Sistema de intermitencia de bombas conforme esta especificado en el numeral 30.1.2.2,30.1.2.4 de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: Sistema de drenaje tapa turbina conforme esta especificado en el numeral 30.2 y sub numeral de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

description: Monitoreo del Sistema de refrigeración conforme esta especificado en el numeral 30.3 de la Especificación Técnica

description: Regulador de Velocidad

description: Centrales hidroelectricas

description: Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes

description: Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos eléctricos

title: Lp785-12 Suministro de Panel de Control de la Unidad y Regulador de Velocidad para las Unidades Turbo Generadores 3 y 4 de la Central Hidroeléctrica Acaray

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: adenda_2_lpi_785_2012_1351266623785.pdf

title: adenda_num1lp785_1350403684933.pdf

title: cgc_subasta.pdf

title: adenda_num4_lp785_1351878489452.pdf

title: adenda_num3_lp785_1351865610630.pdf

title: pliego_de_bases_y_condiciones_lp785_1348849032406.pdf

title: iao_subasta.pdf

documentTypeDetails: Instrucción a los Oferentes - Bienes y Servicios por Subasta

title: Plazo de la obra

answer:
Los plazos serán conformes como fue modificado en la Addenda Nº2.
Las etapas 2 y 3 podrán llevarse a cabo en cualquier momento, después de los 280 días (ver Adenda Nº2) de la etapa 1, conforme ANDE puede disponibilizar las máquinas, la duración del contrato será de 4 años.

description:
De acuerdo con la información del contrato, (datos del procedimiento), el plazo del mismo es de 4 años.
Por otro lado, en el punto 2 de las Especificaciones Técnicas, (hoja 18 de 107), se indica que ?El Plazo de Entrega Total del Suministro es de: 406 días?.
En el mismo punto se indica que las etapas 2 y 3, se iniciarán a partir de la entrega del sitio de obra por parte de ANDE, pero, no da indicación precisa de fecha.
De la información anterior, interpretamos que las etapas 2 y 3, se podrán llevar a cabo en cualquier momento a partir de los 300 días de etapa 1 y el término final del contrato de 4 años.
También es posible que dichas etapas puedan llevarse a cabo simultáneamente en ambos turbogrupos.
Solicitamos confirmar dicha interpretación.

title: Sección 3.2 de la Especificación Técnica

answer: El PCU deberá realizar el comando de los equipos citados y conforme esta especificado en el numeral 17.3 de la Especificación Técnica.

description: Conforme a la sección 3.2 de la especificación técnica, entendemos que el Panel de Control de la Unidad (PCU) permitirá solamente el comando remoto de los PLCs que harán parte de este panel. Por favor, confirmar si nuestra interpretación es correcta.

title: Repuestos

answer:
1)	Para los componentes iguales en diseño y características técnicas de los actuales no precisará ser montado y se suministrará como repuesto la cantidad como especificado en el numeral 30.1.1.2.
2)	Para los componentes similares (de diseños distinto y de características técnicas iguales) que reemplaza a los actuales, por las razones enunciadas en el numeral de referencia, una pieza nueva quedara montada y funcionando; y como repuesto, se suministrara la cantidad como especificado en el numeral 30.1.1.2.

description:
Nuestra propuesta contempla montar elementos nuevos sobre la U3 y U4, manteniendo la compatibilidad según indica en 30.1.1.
Bajo nuestro criterio, los componentes usados (que funcionan) retirados de estas maquinas, son considerados como parte de los repuestos que piden en el ítem 30.1.1.2 (que no indica que deben ser elementos nuevos). ¿Es correcto el criterio asumido??

title: Consulta en base a la adenda del 16-10-12

answer:
1)	Disponibilidad de documentos complementarios:
Numeral 1, de la consulta:
a.	Disponible de los equipos actuales.
b.	Disponible.
c.	Disponible.

Numeral 2, de la consulta:
a.	No disponible.
b.	No disponible.
c.	Se dispone de una lista de señales I/O del tipo analógico, digital y de impulso, Se dispone del diagrama eléctrico del regulador y control actual.
Numeral 3, de la consulta:
a.	Remitirse a las respuestas de los numerales 1 y 2 de la consulta.
b.	No disponible.

Numeral 4, de la consulta:
a.	No disponible.
b.	No disponible.

Numeral 5, de la consulta:
?	Solo de dispone de los planos de planta civil.

Numeral 6, de la consulta:
Para el Layout de los equipos se deberá atender lo establecido en el numeral 7 de la Especificación Técnica Nº GT/CAY/03/12. Las características técnicas de las bandejas se deberá ajustar a lo establecido en las Especificaciones Técnicas ? Numeral 37 ? Pag. 51 Rev 01 (Ver Addenda N° 2)
a.	No disponible.
b.	No disponible.

Numeral 7, de la consulta:
a.	No disponible. Cada oferente, proveedor o fabricante es libre de presentar una ingeniera, que puede ser distinto uno de otros, para dar una solución al objeto de la Especificación Técnica (E.T). El tipo, sección, longitud y cantidad dependerá de la ingeniería propuesta y serán validos toda vez que se encuentren ajustados a la E.T.
Numeral 8, de la consulta:
a.	Se dispone de la arquitectura de red que se deberá implementar para el SPMC una vez terminado el montaje de las protecciones en el grupo 3.

Numeral 9, de la consulta:
a)	Recabar la información conforme se establece en la Addenda Nº 1.

Numeral 10, de la consulta:
a)	El SCADA actual y el SCADA a ofertar serán un sistema SCADA único.

Numeral 11, de la consulta:
a)	Los protocolos utilizados para comunicación con el SPMC son actualmente los indicados en el numeral 5.2. de la Especificación Técnica y solicitamos que la comunicación de lo ofertado y el actual sean conforme como especificado en el numeral 23.1. de la Especificación Técnica.

Aclaración: El Oferente deberá verificar durante la visita técnica el contenido de las documentaciones, respondidas en ésta consulta como disponible. Para todos los numerales de ésta consulta es válida la ADENDA N° 1 (Visita Técnica) y el numeral 35.1 de las Especificaciones Técnicas.

description:
Solicitamos tengan a bien aportar información técnica complementaria necesaria.
Esta información técnica complementaria, es imprescindible para una correcta evaluación de los alcances del suministro así como sus costos involucrados.
Asimismo, es importante conocer además, que la información técnica complementaria que no esté disponible para los oferentes, sea claramente indicada como no disponible.  El desconocimiento de la disponibilidad de esta información, obliga al oferente a asumir mayor riesgo y consecuentemente mayor costo, redundando estos en perjuicio para ANDE y es por esta razón que se deben hacer los mejores esfuerzos en poner a disposición la mayor cantidad de información posible.
La información que solicitamos es la siguiente:
1.	Diagramas eléctricos de todos los sistemas auxiliares que deben ser controlados y/o interactúan con el nuevo panel PCU-RV.
a.	Dispositivos y Auxiliares enumerados en 17.3
b.	Panel sincronizador (PSIN)
c.	Sistema de medición Prot. y Control (SPMC) actual.
2.	Descripción de la lógica de funcionamiento con información especifica de cada comando/feedback que debe enviarse/recibirse desde el PCU-RV a cada auxiliar.
a.	Manual de Operación y Mantenimiento o Manual del Usuario del fabricante.
b.	Memorias Descriptivas de los equipos.
c.	Cualquier otra documentación que contenga la información solicitada.
3.	Diagramas eléctricos e ingeniería del regulador y PCU-RV actual. Listado completo de fallas generadas,  entradas/salidas y lógica corriendo en el PLC actual.
a.	Es la misma información requerida en los dos puntos anteriores, pero en este caso para el PCU-RV actual
b.	Impresión en PDF, con el programa completo del PLC en funcionamiento actualmente.
4.	Información de la válvula distribuidora.
a.	Planos acotados de la válvula.
b.	Memoria de cálculo, información del fabricante.
5.	Planos civiles de plantas, distribución de equipos a controlar, blockouts, etc.
6.	Layout de los distintos niveles indicando el tendido de las bandejas actuales y en otro color las que desean que sean montadas (especificando características deseadas).
a.	No queda claro en el PBC cuantas bandejas se desean reutilizar y cuantas se deben instalar (nuevas). Para el caso de las nuevas, indicar metros aproximados de cada tipo de bandeja requerida.
b.	Es necesario conocer por donde se proyecta pasar dichas bandejas en un croquis sobre los planos civiles.
7.	Indicar un aproximado de los cables que se requieren cambiar discriminando por tipo, sección y longitud estimada de c/u.
a.	Esto es a fin de evaluar lo más correctamente el alcance.
8.	Croquis con la distribución del tendido que debe abarcar el anillo de fibra óptica (mostrar todos los puntos a unir, indicado los equipos de comunicación empleados actualmente en los puntos que ya están instalados, si es que ya tienen alguno).
a.	Esto es a fin de evaluar lo más correctamente el alcance.
9.	Especificar ubicación de la sala de control requerida en el punto 6 del PBC, superficie y dimensiones de la misma, calidad de construcción y demás requerimientos.
10.	Es necesario aclarar si el SCADA actual (SPMC) debe ser ampliado para incluir información disponible en el PCU-RV o si debe emplearse un SCADA separado corriendo en los dos servidores requeridos en el punto 23.1.9.1 del PBC.
a.	Si se pretende ampliar el SCADA actual (OPCIÓN NO RECOMENDADA), es necesario disponer del código fuente de lo que está hecho. Es improbable que los oferentes garanticen el correcto funcionamiento de lo ejecutado por otros proveedores.
b.	Lo recomendable es usar un SCADA separado para no perder la garantía con el fabricante original de lo que está hecho.
11.	En caso que se requiera comunicación con otros PLCs  ya existentes debe especificarse el telegrama de intercambio de datos con los mismos (Interfase prevista Ethernet, con protocolos MODBUS o IEC 61850).

title: Especificación Técnica N° GT/CAY/03/12

answer:
Las funciones previstas y como especificado en el numeral 26. y sub numerales de la Especificación Técnica, que no puedan ser implementadas en el PLC del PCU, podrán realizarse en el SCADA. Las señales y otras variables compatibles con el padrón COMTRADE , previstas en el numeral de referencia, serán adquiridas desde los IED´s de las protecciones; y las que no precisaren del formato COMTRADE, serán adquiridas desde el PLC del PCU.
No será necesario proveer PLC con el padrón COMTRADE.

description:
En las Especificaciones Técnicas, básicamente en las relacionadas con el suministro de los PCU, encontramos algunos puntos, como el 21.2 y el 26, siendo el más crítico el punto 26.1, que no se podrían cumplir utilizando PLC´s de control probados para este tipo de suministros. En nuestros paneles de control para Centrales Hidroeléctricas y Subestaciones, utilizamos PLC´s cuyas marcas y modelos son de uso industrial muy reconocidos en el mercado eléctrico, (ej. Schneider Modicon, Allen Bradley, ABB, GE, Beckhoff, Schneider Telvent, etc.).
Se conoce en el mercado la existencia de un fabricante que cumpliría, en general, dichos requisitos, pero que no es un proveedor habitual que suministre equipos a Empresas integradoras de sistemas de control.
Es por ello que solicitamos a la ANDE que desconsidere la exigencia que básicamente se refiere al padrón COMTRADE, generado exclusivamente por protecciones eléctricas y registradores de falla.
Además, el requerimiento mencionado impacta en el mantenimiento de la central, y no en el correcto funcionamiento de la misma.  Varias de estas funciones podrían resolverse alternativamente en las estaciones de operación de la sala de mandos.
Si no se desconsidera el requerimiento cuestionado, no se está fomentando la participación de una diversidad de oferentes como entendemos debe ser el espíritu de competitividad que le conviene a ANDE.

title: Sección 12 de la Especificación Técnica

answer: La interpretación es correcta.

description: Con relación a la sección 12 de la Especificación Técnica, entendemos que el regulador de tensión de cada unidad generadora será modernizado y posteriormente integrado al Panel de Control de la Unidad ? PCU en un proceso independiente de esta licitación. Por favor, confirmar si nuestra interpretación es correcta.

title: Disponibilidad del sitio para las diferentes etapas

answer: Favor remitirse a la repuesta dada a la consulta Nº 20.

description: Con relación a la sección 2, anexo 1 del Pliego, entendemos que la ANDE disponibilizará el sitio para la Etapa 2 y 3 automáticamente después de finalizada la Etapa 1. Por favor, confirmar si nuestra interpretación es correcta.

title: Sección 4 de la Especificación Técnica

answer: Será conforme especificado en el numeral 4 de las Especificaciones Técnicas en observancia a lo establecido en la aclaración de la consulta Nº 5.

description:
Con relación a la sección 4 de la Especificación Técnica, entendemos que los estudios hidrodinámicos correspondientes a la nueva potencia, de manera a definir el ajuste de los tiempos de apertura y cierre, es responsabilidad del fabricante de la turbina. La definición de los tiempos de:
 -apertura y cierre
 -y sobrepresión
deben ser informados por el fabricante de la turbina o por la ANDE, para que el oferente ganador configure los parámetros del regulador de velocidad. Por favor, confirmar si nuestra interpretación es correcta.

title: Documentos Adicionales (Subsanables a solicitud de la convocante)

answer: Para la presentación de Oferta podrá el Oferente no completar los datos del Representante Local en caso de no contar con los mismos. Para la firma del Contrato deberá ajustarse a lo establecido en el numeral 4 del párrafo que habla sobre PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA LA SUPCRIPCION DEL CONTRATO que forma parte del Anexo II ? Documentos Requeridos ? hoja nº25 del PBC

description:
En el punto 2.13, se indica que si el oferente no domiciliado en Paraguay contare con representación en la República de Paraguay, este representante local deberá presentar ciertos documentos que se describen.
En el formulario n° 3 ? Formulario de Información sobre el oferente, en el punto 8 solicita los datos del Representante Local.
Entendemos que tener o no un representante local es opción del oferente, y que los datos a consignar en el punto 8 del formulario, en el caso que la decisión sea no tener representante local podrá quedar vacío.  Solicitamos confirmación para esta opinión.

title: Solicitud de prórroga

answer: No serán otorgadas prórrogas.

description:
Solicitamos a Ustedes tengan a bien otorgar una prórroga de veinte (20) días a la fecha prevista para el Inicio de Recepción de Propuestas de Precios (5/11/2012), establecida en la Adenda N°1 del pliego de bases y condiciones de la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SBE ANDE 785 /2012 Suministro de Panel de Control de la Unidad y Regulador de Velocidad para las Unidades Turbo Generadores 3 y 4 de la Central Hidroeléctrica Acaray.

Motiva esta solicitud la necesidad de mayor tiempo al previsto para la elaboración de la oferta técnica y económica.

Esperando uan respuesta favorable, saluda cordialmente.

title: Prórroga

answer: Favor remitirse a la ADENDA N°1.

description:
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Ustedes con el objeto de Solicitar una prórroga de cuarenta (40) días de la fecha prevista para el Inicio de Recepción de Propuestas de Precios (23/10/2012),  establecida en el Calendario de Eventos y Datos específicos del pliego de bases y condiciones, en el marco de la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL SBE ANDE 785 /2012 Suministro de Panel de Control de la Unidad y Regulador de Velocidad para las Unidades Turbo Generadores 3 y 4 de la Central Hidroeléctrica Acaray.
Esta solicitud la formulamos a los efectos de permitir la elaboración de una oferta técnica y económica mas conveniente para los intereses de la ANDE.
Sin otro particular, los saludamos muy atentamente.

title: Garantía de Cumplimiento de Contrato (fs. 105 de 107)

answer: Favor tener en cuenta lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las Circulares DNCP 04/12 y 11/12.

description: Nos dirigimos a Ud. a fin de solicitar quieran tener a bien enviarnos los formularios proforma de Garantía de Compañía de Seguros, para la Garantía de Cumplimiento de Contrato, (fs. 60).

title: CGC 15.1 Ajuste de precios

answer: El ajuste de precios del tipo de cambio es solo para ofertas en guaranies, es decir, solo para proveedores domiciliados en el Paraguay. Favor remitirse a la Adenda 2

description:
El ajuste de precios previsto, es para variaciones del tipo de cambio del dólar americano.  No comprendemos como y en que casos se aplica dicho ajuste.  Por favor explicar con ejemplos para los siguientes casos:
1.	Proveedor no paraguayo que contrata en USD. Como aplica para el caso que se valorice el Guaraní frente al dólar, y como aplica en el caso inverso.
2.	Proveedor no paraguayo que contrata en PYG la porción que corresponde al montaje. Como aplica para el caso que se valorice el Guaraní frente al dólar, y como aplica en el caso inverso.

title: Inspecciones

answer: Los gastos fuera de lo que están previstos en los numerales 23.3.1. y 36.1. de la Especificación Técnica correrán por parte de ANDE.

description: Informar si los eventuales gastos de inspección por parte de Ande en las instalaciones del Proveedor (y de sus potenciales sub-proveedores) son a cargo de este o de ANDE.

title: Garantía de Mantenimiento de oferta (fs. 73 de 107)

answer: Favor tener en cuenta lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones y las Circulares DNCP 04/12 y 11/12.

description: Nos dirigimos a Ud. a fin de solicitar enviarnos los formularios proforma de Garantía de Compañía de Seguros, para la Garantía de Mantenimiento de Oferta, (fs. 92).

title: Sección 23.1.1 de la Especificación Técnica

answer: Los tiempos serán como indicado entre los equipos enunciados en el numeral de referencia.

description: Con relación a la sección 23.1.1 de la Especificación Técnica, entendemos que los tiempos de respuestas requeridos se refieren solamente al Regulador de Velocidad Dedicado. Por favor, confirmar si nuestra interpretación es correcta.

title: CGC 15.1 Ajuste de precios

answer: Favor remitirse a la Adenda 2

description: Teniendo en cuenta que las etapas de montaje y ajustes, (etapas 2 y 3), se ejecutaran cuando ANDE lo disponga a lo largo de 4 años (que es la vigencia del contrato), pero luego de 300 días de la etapa 1.  En beneficio de lograr un mejor precio, sugerimos la aplicación de ajustes de precios para la mano de obra.

title: Sección 4 de la Especificación Técnica

answer:
El Proveedor es el responsable del ajuste correcto del PCU- RV de manera a garantizar la seguridad de la instalación, por lo tanto también deberán realizar los estudios hidrodinámicos correspondiente a la nueva potencia, de manera a definir el ajuste de los tiempos de apertura y cierre, el cual será verificado en el momento de las pruebas de recepción del PCU-RV conforme se encuentran especificados en los numerales 34.2 y 34.3 de la Especificación Técnica.
Es responsabilidad del Proveedor los suministros e instalaciones de la instrumentación necesaria para estas verificaciones.La ANDE no cuenta con instrumentación para medición de las sobrepresiones en las tuberias.

description: Con relación a la sección 4 de la Especificación Técnica, entendemos que las verificaciones de valores de sobrepresión en las tuberías serán realizadas solamente a través de pruebas y respuestas obtenidas por medio del regulador de velocidad digital. Por favor, confirmar si nuestra interpretación es correcta.

title: Sección 12 de la EETT

answer:
1) El PCU deberá poseer redundancia de PLC tal como está especificado en el numeral 3.2 de la Especificación Técnica.
2) El RV basado en Regulador de Velocidad Dedicado no será redundante.

description: Con relación a la sección 12 de la Especificación Técnica, entendemos que para el RV basado en Módulo Regulador de Velocidad Dedicado, el Panel de Control de la Unidad ? PCU, no deberá poseer redundancia de CLP de regulación de velocidad y control de las unidades generadoras. Por favor, confirmar si nuestra interpretación es correcta.

title: Sección 12 de la Especificación Técnica

answer: El oferente deberá atender lo especificado en el numeral 6 de la Especificación Técnica (E.T) y que dice textualmente: ?El Proveedor del suministro deberá prever la provisión e instalación de lo necesario??; eso implica entre otras cosas, que debe ser construida una sala cerrada para albergar esos paneles a fin de atender la especificación. Por otra parte, no se requerirá una intervención de gran envergadura en las Obras Civiles existente de la instalación, sí una intervención para dejar colocados mamparas o paredes con aislación acústicas de tal forma a dejar acondicionado el lugar a un nivel deseado.

description: Con relación a la sección 6 de la Especificación técnica, entendemos que para condicionar los paneles PCU - RV en un local climatizado con un nivel máximo de ruido menor que 65 dB, debe ser construida una sala cerrada para albergar esos panales a fin de anteder la especificación, pues será inviable climatizar la sala de máquinas de la Usina, donde estarán alojados los paneles actualmente. La construcción de una sala climatizada conforme a la especificación exigiría obras civiles en la Usina que no abarcan el alcance del contrato, por lo tanto, esta sección está exluida del provisionamiento. Por favor, confirmar si nuestra interpretación es correcta.

title: Consultas a posteriori de la visita a la obra y relevamiento In Situ de la información disponible.

answer:
Numeral 1, de la consulta: En el servidor se están almacenando históricos de eventos y de señales conjuntamente; como así también, históricos de gráficos de magnitudes eléctricas de 5 medidores de energía.
Numeral 2, de la consulta: 1(uno) fuente DC/DC por cada PCU-RV.
Numeral 3, de la consulta: opcionalmente podrán ser del tipo rack metálicos o armarios rack insonoros (tipo muebles).
Numeral 4, de la consulta: los servidores podrán conectarse a los switches existentes de los tableros PPMP-G3 y PPMP-G4. Si ANDE evalua durante la elaboración del proyecto ejecutivo, que la arquitectura de la red de comunicación propuesto por el proveedor no es la más adecuada, para el control o monitoreo de los equipos que se encuentran sobre el anillo con los switches existentes, exigirá sean incluidos mas switches sin costo adicional para Ande de conformidad como establecido en el numeral 23 de la Especificaciones Técnicas Nº GT/CAY/03/12. Es conveniente que el oferente cotice más dos switches en caso necesario, de las características como especificados en el numeral 23.1.5 de la Especificación Técnica.
 Numeral 5, de la consulta: se cuenta con la documentación necesaria para realizar la interconexión entre el PCU-RV y los auxiliares existentes.

description:
Solicitamos responder las siguientes consultas que no han sido satisfechas con la visita al sitio de obra.
1.	¿Cuántas son las variables que se están almacenando en el servidor de históricos?
2.	¿Aclarar si en el punto 12.4 de la ET se refiere a 2 fuentes de alimentación por CPU o 1 fuente por CPU?
3.	Favor de confirmar el tipo de gabinete de los servidores a suministrar.
4.	Favor de confirmar si los servidores pueden ser conectados a los switches existentes de los tableros PPMP-G3 y PPMP-G4, los cuales se prevé que estarían conectados al anillo de proceso?
5.	Favor de confirmar si existe la documentación necesaria para realizar la interconexión entre el PCU-RV y los auxiliares existentes.

title: Sección 23.1.5 de la Especificación Técnica

answer:
1) El SPMC cuenta con dos switches (uno en el PPMP-G3) y otro en el PPMP-G4) de las caracteristicas como especificado en el numeral de referencia.
2) Cada switch posee 04(cuatro)puertos disponibles para fibra RX_TX y 12 (doce) puertos disponibles RJ45.

description: Con relación a la sección 23.1.5 de la Especificación Técnica, el sistema de supervisión existente en la planta cuenta con un Switch RUGGEDCOM con puertas disponibles. Por favor, confirmar la cantidad, tipo y características de puertos disponibles en dicho Switch.

title: Solicitud de planillas digitalizadas

answer: Favor remitirse a la Pagina Web de ANDE ? Link Contrataciones Publicas.

description:
Nos dirigimos a Ud. a fin de solicitar quieran tener a bien enviarnos planillas digitalizadas editables de las siguientes partes del Pliego de Bases y Condiciones:
?	Planillas de precios
?	Planillas de datos técnicos y garantizados
?	Todos los Formularios que sea necesario entregar con la oferta.
Motiva este pedido la voluntad de optimizar los trabajos de llenado de información en los documentos de la oferta.

title: Sección 4 de la Especificación Técnica

answer: La faja operativa se encuentra definida y garantizada por el Proveedor de la Turbina y del Generador. El Proveedor del PCU-RV deberá garantizar a que la Unidad opere de forma correcta y segura dentro de los limites de esta faja operativa con especial atención a no sobrepasar la sobre-presión y sub-presión máxima en la cámara espiral como especificado en el numeral 2. Los ensayos y ajustes serán ejecutados bajo responsabilidad del Proveedor del PCU-RV conforme especificado en el numeral 4 de la Especificaciones Técnicas en observancia a lo establecido en la aclaración de la consulta Nº 5.

description: Con relación a la sección 4 de la Especificación Técnica, entendemos que el ensayo en la faja operativa es responsabilidade del fabricante del generador o de la turbina. Por favor, confirmar si nuestra interpretación es correcta.

title: Tema: Plazo de la obra

answer: Favor remitirse a la Adenda Nº2.

description: Luego de evaluar la magnitud del trabajo a realizar en la etapa 2, y previendo que van a existir interferencias entre los diferentes equipos de trabajo durante el desmontaje, montaje, adaptaciones y puesta en marcha de los equipos especificados entendemos que un plazo de 90 días de indisponibilidad para la primer unidad a intervenir y 60 días para la segunda, sería más razonable. Solicitamos por favor se re-analicen los plazos especificados en la licitación.

title: Solicitud de prórroga

answer: Favor remitirse a la ADENDA N°1.

description: Solicitamos una prórroga de treinta (30) días de la Fecha Tope de Consultas y el Inicio de Recepción de Propuestas de Precios. Si nos conceden esta solicitud, podremos elaborar una solución técnica más competitiva.

title: CGC 15.1 Ajuste de precios

answer: Favor remitirse a la Adenda 2

description: La formula de reajuste prevista no tiene en cuenta las eventuales variaciones de precios de los insumos principales en el caso de los aprovisionamientos o variaciones de costos de ítems significativos en la formación de los precios de montaje, por ej.: costo de la mano de obra y del gasoil.  Sugerimos la definición de formulas polinómicas que tengan en cuenta dichas variables.

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

legalName: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

David Daniel Pérez Sosa

streetAddress: SUPER CARRETERA AREA 4 MANZANA 11 LOTE 6 EN FRENTE DEL CUERPO DE BOMBERO

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

RIEDER Y CIA. SACI

name: JUAN RODOLFO RIEDER CELLE - FRANCISCO JAVIER RIEDER CELLE - CARLOS ENRIQUE RIEDER CELLE - JORGE OSCAR RIEDER SALVADOR MALDONADO DIAZ - HILDA JUDITH RIEDER  CELLE

ABB S.A.

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

REIVAX S/A Automaçao e Controle

streetAddress: Rodovia José Carlos Daux, 600, Tecnópolis

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

description: Paneles

description: Paneles

description: Accesorios

description: Valvulas de seguridad

description: Servicio de mantenimiento de equipo de fabricacion o maquinarias pesadas

description: Paneles de proteccion o control de generadores

description: Accesorios

description: Motores diesel, naftero y accesorios

description: Equipos

description: Gestion de distribucion del agua

description: Equipos

description: Reguladores de presion

description: Centrales hidroelectricas

description: Centrales hidroelectricas

description: Accesorios

description: Alternadores y accesorios

description: Accesorios del panel de control o distribucion

description: Servicios

description: Servicios de formacion profesional de electronica

description: Accesorios

description: Centrifugas de laboratorio y accesorios

description: Servicios de ingenieria electrica

description: Servicios de ingenieria electrica

description: Reguladores de potencia

description: Reguladores de potencia

description: Equipos

description: Helicopteros de ataque

description: Accesorios o componentes electronicos varios

description: Servicios

description: Servicio de inspeccion y mantenimiento e instalacion de equipos

description: Accesorios

description: Maquinas explanadoras o niveladoras y accesorios

description: Accesorios

description: Cajas electricas o estructura metalica

description: Suministro de Reguladores de Velocidad para los Grupos 03 y 04

title: lpi_785_contrato_5108_reivax_1356611233666.pdf


name: Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)

Unidad

currency: PYG

Procedencia

value: china

Presentacion

value: UNIDAD

Fabricante

value: panasonic

Relacion Medida

value: unidad

description: Aparato de Fax (teléfono con cable)

description: Aparato de Fax (teléfono con cable)

scheme: UNSPSC

description: Aparatos de fax y accesorios

Fabricante

value: aoc

description: Televisor color de 21 pulgadas

description: Televisor color de 21 pulgadas

description: Televisores

description: Telefono convencional

description: Telefono convencional

description: Telefonos analogicos o convencionales

value: shure

relatedLot: AJEboUQNsWA=

description: Microfono inalambrico

description: Microfono inalambrico

description: Microfonos y pedestales

description: Televisor color de 32 pulgadas

description: Televisor color de 32 pulgadas

description: Televisores

status: active

title: dictamen_1354736893876.pdf

documentTypeDetails: Informe de Evaluación

title: cuadro_comparativo_1354736928169.pdf

documentTypeDetails: Cuadro Comparativo de Ofertas

title: resolucion_1354736919431.pdf

documentType: awardNotice

documentTypeDetails: Resolución de Adjudicación

statusDetails: Adjudicado

Procedencia

value: nacional

Fabricante

value: comercial estrella

description: Bandera

description: Bandera

description: Banderas y accesorios

title: dictamen_1354736893876.pdf

title: cuadro_comparativo_1354736928169.pdf

title: resolucion_1354736919431.pdf

title: 5 - Televisor color de 21 pulgadas

statusDetails: Activo

openContractType: Por cantidad

title: 1 - Aparato de Fax (teléfono con cable)

title: 3 - Microfono inalambrico

title: 7 - Bandera

title: 4 - Televisor color de 32 pulgadas

title: 6 - Bandera

title: 2 - Telefono convencional

description: Aparato de Fax (teléfono con cable)

description: Aparato de Fax (teléfono con cable)

description: Aparatos de fax y accesorios

description: Telefono convencional

description: Telefono convencional

description: Telefonos analogicos o convencionales

description: Microfono inalambrico

description: Microfono inalambrico

description: Microfonos y pedestales

description: Televisor color de 32 pulgadas

description: Televisor color de 32 pulgadas

description: Televisores

description: Televisor color de 21 pulgadas

description: Televisor color de 21 pulgadas

description: Televisores

description: Bandera

description: Bandera

description: Banderas y accesorios

title: EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: cgc.pdf

documentTypeDetails: Condiciones Generales del Contrato - Bienes y Servicios

title: adenda1_1351772841613.pdf

title: acta_1352396547165.pdf

title: adenda2_1352396566406.pdf

title: invitacion_1350924209482.pdf

title: acta_1351772332162.pdf

title: iao.pdf

documentTypeDetails: Instrucción a los Oferentes - Bienes y Servicios

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: EDIFICIO INCOOP CALLE 25 DE MAYO 1684 || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

RAMONA ROSAMEL LOPEZ

name: Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA

streetAddress: RCA. DOMINICANA E/ SCHININI Y VIA FERREA

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

name: NICOLAS V. GONZALEZ R. - MAURO E. GONZÁLEZ - MONTSERRAT GONZÁLEZ DE CABALLERO - GISELA GONZÁLEZ DE FUSTER - JUAN JOSE BOSIO GONZÁLEZ - DOMINGO DAHER - MARGARITA ZELAYA DE SILVA

FONOLUZ S.A.

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA

streetAddress: VICE PRESIDENTE SÁNCHEZ N° 731 C/ HERRERA.

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

name: Jorge Schreiner; Alexandra Jurgens; Elisa Rolón; Liliana Velázquez

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

description: Telefonos analogicos o convencionales

description: Telefonos analogicos o convencionales

description: Microfonos y pedestales

description: Microfonos y pedestales

description: Equipo para sonido varios

description: Equipo para sonido varios

description: Banderas y accesorios

description: Banderas y accesorios

description: Grabadoras de voz digitales

description: Grabadoras de voz digitales

description: Televisores

description: Televisores

description: Aparatos de fax y accesorios

description: Aparatos de fax y accesorios

description: EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

title: contrato_comercial_estrella_1356617857144.pdf

title: contrato_interactiva_1355403188173.pdf


Procedencia

value: PARAGUAY

Marca

value: METALURGICA FERNANDEZ

description: Archivero con biblioteca superior

description: Placar

description: Armarios, estantes y modulares

description: Mesa de madera

description: Mesa de madera

description: Mesas

Procedencia

value: PARAUAYA

description: Sillas secretarial

description: Silla giratoria

description: Sillas

Marca

value: METALURGICA GERNANDEZ

description: Silla con pupitre

description: Silla con pupitre

description: Sillas de aula

description: Estante de madera

description: Estante de madera

description: Armarios, estantes y modulares

description: Mesa para computadora

description: Mesa para computadora

description: Silla giratoria

description: Silla giratoria

description: Sillas

value: METALURGICA PARAGUAYA

description: Cama de 2 pisos

description: Cama de 2 pisos

description: Camas

description: Sofá

description: Sofa

description: Sofas

description: Mesa de madera

description: Mesa de madera

description: Mesas

description: Cama

description: Cama

description: Camas

description: Silla interlocutora

description: Silla interlocutora

description: Sillas

description: Mesa

description: Mesa de madera

description: Mesas

description: Fiambrera

description: Fiambrera

description: Muebles para cocina

description: Estante de madera

description: Estante de madera

description: Armarios, estantes y modulares

relatedLot: uMlVmFEUydw=

description: Placar

description: Placar

description: Armarios, estantes y modulares

description: Cama de 2 pisos

description: Cama de 2 pisos

description: Camas

description: Mesa de madera

description: Mesa de madera

description: Mesas

relatedLot: snBNEKVIyeI=

description: Mesa de madera

description: Mesa de madera

description: Mesas

title: resolucion_560_1356204571907.pdf

title: cuadro_de_ofertas0001_1356612916655.pdf

title: informe_evaluacion_1356204563071.pdf

title: acta_apertura_1356204568130.pdf

title: notas_oferentes_1356204582229.pdf

title: informe_evaluacion_1356204559621.pdf

description: Pizarra

description: Pizarra acrilica colgante

description: Fichero de metal

description: Fichero

description: Organizadores de fichas de control

description: Pizarra acrilica colgante

description: Pizarra acrilica colgante

description: Casillero

description: Casillero

description: Armarios

description: Cuna

description: Cuna

description: Cunas o parques o accesorios

description: Mesa de planchar

description: Tabla de planchar

description: Tablas de planchar

description: Armario de metal

description: Armario de metal

description: Armarios, estantes y modulares

title: resolucion_560_1356204571907.pdf

title: cuadro_de_ofertas0001_1356612916655.pdf

title: informe_evaluacion_1356204563071.pdf

title: acta_apertura_1356204568130.pdf

title: notas_oferentes_1356204582229.pdf

title: informe_evaluacion_1356204559621.pdf

title: 26 - Archivero con biblioteca superior

title: 4 - Cama de 2 pisos

title: 6 - Mesa de madera

title: 3 - Armario de metal

title: 20 - Pizarra

title: 11 - Sofá

title: 21 - Mesa de planchar

title: 1 - Sillas secretarial

title: 12 - Estante de madera

title: 9 - Mesa de madera

title: 10 - Silla giratoria

title: 25 - Silla interlocutora

title: 24 - Mesa

title: 2 - Silla con pupitre

title: 23 - Pizarra acrilica colgante

title: 19 - Cuna

title: 18 - Cama

title: 17 - Cama de 2 pisos

title: 8 - Mesa de madera

title: 7 - Mesa de madera

title: 13 - Estante de madera

title: 16 - Placar

title: 22 - Casillero

title: 14 - Fichero de metal

title: 5 - Mesa para computadora

title: 15 - Fiambrera

description: Sillas secretarial

description: Silla giratoria

description: Sillas

description: Silla con pupitre

description: Silla con pupitre

description: Sillas de aula

description: Armario de metal

description: Armario de metal

description: Armarios, estantes y modulares

description: Cama de 2 pisos

description: Cama de 2 pisos

description: Camas

description: Mesa para computadora

description: Mesa para computadora

description: Mesa de madera

description: Mesa de madera

description: Mesas

description: Mesa de madera

description: Mesa de madera

description: Mesas

description: Mesa de madera

description: Mesa de madera

description: Mesas

description: Mesa de madera

description: Mesa de madera

description: Mesas

description: Silla giratoria

description: Silla giratoria

description: Sillas

description: Sofá

description: Sofa

description: Sofas

description: Estante de madera

description: Estante de madera

description: Armarios, estantes y modulares

description: Estante de madera

description: Estante de madera

description: Armarios, estantes y modulares

description: Fichero de metal

description: Fichero

description: Organizadores de fichas de control

description: Fiambrera

description: Fiambrera

description: Muebles para cocina

description: Placar

description: Placar

description: Armarios, estantes y modulares

description: Cama de 2 pisos

description: Cama de 2 pisos

description: Camas

description: Cama

description: Cama

description: Camas

description: Cuna

description: Cuna

description: Cunas o parques o accesorios

description: Pizarra

description: Pizarra acrilica colgante

description: Mesa de planchar

description: Tabla de planchar

description: Tablas de planchar

description: Casillero

description: Casillero

description: Armarios

description: Pizarra acrilica colgante

description: Pizarra acrilica colgante

description: Mesa

description: Mesa de madera

description: Mesas

description: Silla interlocutora

description: Silla interlocutora

description: Sillas

description: Archivero con biblioteca superior

description: Placar

description: Armarios, estantes y modulares

title: ADQUISICION DE MUBLES OFICINA, CAMAS LITERAS Y MUEBLES PARA HOGARES DE ALBERGE

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: pliego_muebles_1349902375607.pdf

title: iao.pdf

title: cgc.pdf

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Avda.Dr.Jose Gaspar R. de Francia 2do. piso oficina Direccion de Contrataciones || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

FELIPE AGHEMO S.R.L.

name: TAMARA AGHEMO VARGAS - ADRIANA AGHEMO VARGAS

SILVESTRI MUEBLES S.R.L.

name: ATILIO VALERIO SILVESTRI TOFFOLETTI, GERTA ALICIA HEIBERGER DE SILVESTRI, ROBERT ATILIO SILVESTRI HEIBERGER

METAL MAD S.A

streetAddress: YAKARE VALIJA NÂº 582 C/ ACUÃ?A DE FIGUEROA

name: EDGAR DARIO AMARILLA CARDOZO - EDGAR AMARILLA CACERES - JOSE AMARILLA CACERES - OSCAR AMARILLA CACERES

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

name: ANGEL TRINIDAD FERNANDEZ OZUNA MARIA JUSTA MARTINEZ DE FERNANDEZ EDSON DANIEL FERNANDEZ MARTINEZ JUSTA ROSANA FERNANDEZ MARTINEZ ANYELO PAOLO FERNANDEZ MARTINEZ

OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

name: CARLOS EMANUEL FRIEDMANN GONZÁLEZ- CARLOS FRIEDMANN ORTIZ

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

streetAddress: MCAL. ESTIGARRIBIA Nº 401 C/ ALEJANDRINO ZARATE

description: 24112405- Armarios

description: Armarios

description: 44111905- Pizarras de borrado en seco o accesorios

description: 56101524- Tablas de planchar

description: Tablas de planchar

description: 56121509- Mesas para equipos informático, oficina y accesorios

description: 56101538- Muebles para cocina

description: Muebles para cocina

description: 56101504- Sillas

description: Sillas

description: 56101804- Cunas o parques o accesorios

description: Cunas o parques o accesorios

description: 56101520- Armarios, estantes y modulares

description: Armarios, estantes y modulares

description: 56121502- Sillas de aula

description: Sillas de aula

description: 56101502- Sofas

description: Sofas

description: 44103204- Organizadores de fichas de control

description: Organizadores de fichas de control

description: 56101515- Camas

description: Camas

description: 56101519- Mesas

description: Mesas

title: lco_24_m_r0001_1356616801807.pdf

description: Ampliación de Plazo

description: Ampliación de Plazo

description: Ampliación de Plazo

title: lco_24_metalurgica_fernandez00_1356616842643.pdf

description: Ampliación de Plazo


name: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Procedencia

value: USA

Fabricante

value: STANLEY

Modelo

value: JUEGO DE LLAVE TUBO DE 15 MM A 26 MM ENCASTRE 1/2

description: Juego de llaves de boca, tubo

description: Llaves de tubo

value: JUEGO DE MECHA HSS 1 A 15 PIEZAS

description: Juego de mechas HSS 1 a 15mm de 15 piezas

description: Juego de mechas

description: Mechas o Barrenas

value: MANIJA A CRIQUET DE 1/2

description: Manija de llave de tubo a criquet de 1/2"

description: Manija de llave de tubo

description: Llaves de tubo

value: DESTORNILLADOR CRUZ AISLADO DE 3/16 X 6

relatedLot: pGyQjicUknU=

description: Destornillador cruz 3/16" x 6"

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

value: PINZA AISLADA UNIVERSAL DE 04

description: Pinza universal de 04"

description: Pinza universal

description: Alicates o pinzas

value: LIMA PLANA MEDIANA DE 1200 -10

description: Lima afiladora plana 1200 - 10 "

description: Lima afiladora plana

description: Limas

value: LLAVE BOCA ESTRELLA DE 24 MM

description: Llave estrella de 24 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

value: DESTORNILLADOR CRUZ DE 1/4 X 6

description: Destornillador cruz 1/4 x 5"

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

value: LLAVE BOCA ESTRELLA DE 22 MM

description: Llave estrella de 22 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

value: EXTRACTOR DE RULEMANES DE 150 MM X 110 MM

description: Extractor de rulemanes de 150 mm x 110 mm

description: Extractor de rulemanes

description: Extractores

value: JUEGO DE LLAVE TORQUE ESTRELLA DE 4 MM A 14 MM ENCASTRE 1/4

description: Juego de Llaves torquimetrica

description: Llaves y pinzas para tuercas

value: LLAVE TUBO ESTRIADA DE 22 MM ENCASTRE 1/2

relatedLot: NAKXXghRz+Y=

description: Llave de boca estriada

description: Llaves de tubo

value: CINTA AISLADORA PARA BAJA TENSION

description: Cinta aisladora electrica autovulcanizante

description: Cinta autoadhesiva aislante electrica

value: PINZA AISLADA PUNTA FINA DE 7 1/2

description: Pinza punta fina de 7 1/2"

description: Pinza punta fina

description: Alicates o pinza para cables

value: SIERRA CALADORA CON PROFUNDIDAD DE CORTE DE 65 MM

description: Sierra caladora

description: Sierras o serruchos

description: Llave estrella de 17 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Pinza punta fina curva

description: Pinza punta fina

description: Alicates o pinza para cables

value: LLAVE TUBO ESTRIADA DE 08 MM ENCASTRE 1/2

description: Llave de boca estriada 08mm encastre 1/2"

description: Llave de boca estriada

description: Llaves de tubo

description: Pinza pelacable de 0,5 a 5 mm2

description: Pinza pelacable

description: Alicates o pinza para cables

value: PROLONGADOR PARA LLAVE UBO 5 C/ ENCASTRE 1/2

description: Prolongador para llave de tubo

description: Llaves de tubo

description: Pinza punta fina de 06"

description: Pinza punta fina

description: Alicates o pinza para cables

value: TALADRO ELECTRICO MANUAL DE PERCUSION DE GIRO REVERSIBLE

description: Taladro de mano

description: Taladro de mano o empuje y accesorios

value: DESTORNILLADOR PLANO AISLADO DE 3/16 X 10

description: Destornillador plano 3/16 x 5"

description: Destornillador plano

description: Destornilladores

description: Alicate corte lateral

description: Alicates o pinzas

description: Pinza pico de loro de 10"

description: Pinza pico de loro

description: Pinzas con corte adelante

description: Destornillador cruz 3/8" x 6"

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Llave estrella de 20 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Alicate corte lateral

description: Alicates o pinzas

description: Cinta metrica de metal - de fibra de 50 m

description: Cinta metrica de metal

description: Cintas metricas y bocetaje

value: SIERRA CALADORA CON PROFUNDIDAD DE CORTE DE 120 MM

description: Sierra caladora

description: Sierras o serruchos

description: Llave estrella de 13 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Arco de Sierra

description: Arco de Sierra

description: Sierras o serruchos

description: Pinza universal de 08"

description: Pinza universal

description: Alicates o pinzas

description: Llave de tubo T deslizante

description: Llave manual en T para tomas

value: JUEGO DE LLAVE ALLEN ESTRELLA DE 2MM A 10MM

description: Llave allen estrellada de 2mm a 10 mm

description: Llave allen estrellada

description: Llaves Allen

description: Destornillador cruz 1/4" x 6 "

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

description: Pinza pico de loro de 20"

description: Pinza pico de loro

description: Pinzas con corte adelante

description: Destornillador plano 1/8" x 8"

description: Destornillador plano

description: Destornilladores

description: Llave para Caño / Fuerza de 14"

description: Llave para Caño / Fuerza

description: Llaves para tuercas y canos

description: Destornillador plano 1/4 x 4"

description: Destornillador plano

description: Destornilladores

description: Amoladora electrica angular manual

description: Amoladora electrica

description: Amoladoras

description: Destornillador cruz de 3/16 x 3"

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

description: Fumigador portatil

description: Pulverizadores

description: Pinza punta fina de 08"

description: Pinza punta fina

description: Alicates o pinza para cables

description: Destornillador plano 1/2 x 10 "

description: Destornillador plano

description: Destornilladores

value: DESTORNILLADOR CRUZ CORTO DE 3/16 X 1 1/2

description: Destornillador cruz corto  de 3/16 x 1 1/2"

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

description: Llave para Caño / Fuerza de 18"

description: Llave para Caño / Fuerza

description: Llaves para tuercas y canos

value: JUEGO DE LLAVE CRIQUET 4 MM ENCASTRE 1/4

description: Llave con criquer de 4 a 14 mm 1/4"

description: Llave con criquer

description: Llave Torx

description: Llave estrella de 08 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Llave estrella de 10 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Llave francesa de 06"

description: Llave francesa

description: Llave de tuercas de boca abierta

description: Destornillador cruz  1/4 x 5"

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

value: EXTRACTOR DE RULEMANES DE 120MM X 100 MM

description: Extractor de rulemanes de 120 mm x 100 mm

description: Extractor de rulemanes

description: Extractores

value: CAJA DE HERRAMIENTA CON FUELLE DE 5 COMPARTIMIENTOS

description: Caja de herramientas

description: Caja de herramientas

description: Cofres, cajas o armarios para herramientas

description: Pinza universal de 10"

description: Pinza universal

description: Alicates o pinzas

title: cuadro_comparativo_cd_5740_2012_1356618018126.pdf

title: acta_cd_5640_2012_1356083075275.pdf

title: notificacion_al_oferente_cd_5640_2012_1356083096276.pdf

title: dictamen_cd_5740_2012_1356618696723.pdf

title: informe_cd_5640_2012_1356083089963.pdf

description: Fumigador portatil Mochila a Explosion

description: Fumigador portatil

description: Pulverizadores

description: Pinza universal de 06"

description: Pinza universal

description: Alicates o pinzas

title: acta_cd_5640_2012_1356083075275.pdf

title: dictamen_cd_5740_2012_1356618696723.pdf

title: informe_cd_5640_2012_1356083089963.pdf

description: Cinta autoadhesiva aislante electrica

title: acta_cd_5640_2012_1356083075275.pdf

title: dictamen_cd_5740_2012_1356618696723.pdf

title: informe_cd_5640_2012_1356083089963.pdf

title: 50 - Llave tubo exagonal de 08mm encastre 1/2"

title: 47 - Llave de boca estriada de 17 mm encastre 1/2"

title: 37 - Llave con criquer de 4 a 14 mm 1/4"

title: 42 - Juego de llaves de boca, tubo de 15mm a 26 mm encastre 1/2"

title: 33 - Llave estrella de 19 mm

title: 71 - Pinza pelacable de 0,5 a 5 mm2

title: 58 - Llave de tubo T deslizante -Manija T para llave de tubo

title: 38 - Llave francesa de 06"

title: 29 - Llave estrella de 10 mm

title: 78 - Cinta aisladora electrica autovulcanizante

title: 57 - Manija de llave de tubo a criquet de 1/2"

title: 11 - Destornillador plano 1/4 x 6"

title: 31 - Llave estrella de 13 mm

title: 65 - Pinza punta fina curva

title: 48 - Llave de boca estriada de 19 mm encastre 1/2"

title: 76 - Extractor de rulemanes de 150 mm x 110 mm

title: 75 - Cinta metrica de metal - de fibra de 50 m

title: 82 - Sierra caladora con profundidad de corte de 120 mm

title: 67 - Pinza universal de 06"

title: 35 - Llave estrella de 22 mm

title: 9 - Destornillador plano 1/8" x 8"

title: 10 - Destornillador plano 3/16 x 6"

title: 74 - Prolongador para llave de tubo de 5" c/ encastre 1/2"

title: 5 - Destornillador cruz 1/4" x 6 "

title: 56 - Llave tubo  exagonal de 22mm encastre 1/2

title: 14 - Destornillador plano 1/2 x 10 "

title: 63 - Pinza punta fina de 08"

title: 22 - Destornillador cruz 3/16 x 3"

title: 69 - Pinza universal de 10"

title: 77 - Extractor de rulemanes de 120 mm x 100 mm

title: 19 - Destornillador plano 3/16 x 6"

title: 17 - Destornillador plano 3/16 x 4"

title: 26 - Lima afiladora plana 1200 - 10 "

title: 70 - Pinza universal de 12"

title: 2 - Caja de herramientas

title: 25 - Destornillador cruz corto  de 3/16 x 1 1/2"

title: 12 - Destornillador plano 5/16 x 8"

title: 68 - Pinza universal de 08"

title: 73 - Pinza pico de loro de 20"

title: 45 - Llave de boca estriada de 13 mm encastres de 1/2"

title: 72 - Pinza pico de loro de 10"

title: 13 - Destornillador plano 3/8 x 8"

title: 46 - Llave de boca estriada de 9/16" mm encastre 1/2"

title: 62 - Pinza punta fina de 06"

title: 49 - Llave de boca estriada de 22 mm encastre 1/2"

title: 60 - Alicate corte lateral - Pinzas corte lateral de 04 "

title: 85 - Fumigador portatil Mochila a Explosion

title: 53 - Llave tubo exagonal de 9/16" mm encastre 1/2

title: 54 - Llave tubo exagonal de 17mm encastre 1/2

title: 28 - Llave estrella de 08 mm

title: 4 - Destornillador cruz 3/16" x 6"

title: 6 - Destornillador cruz  5/16" x 8"

title: 39 - Llave para Caño / Fuerza de 14"

title: 40 - Llave para Caño / Fuerza de 18"

title: 80 - Fumigador portatil mochila manual pulverizador

title: 84 - Taladro de mano de percusion de Giro Reversible

title: 81 - Amoladora electrica angular manual

title: 66 - Pinza universal de 04"

title: 51 - Llave tubo exagonal de 10mm encastre 1/2

title: 36 - Llave estrella de 24 mm

title: 1 - Arco de Sierra

title: 3 - Destornillador cruz de 3/16 x 3"

title: 24 - Destornillador cruz  1/4 x 5"

title: 7 - Destornillador cruz 3/8" x 6"

title: 64 - Pinza punta fina de 7 1/2"

title: 79 - Cinta aisladora electrica autovulcanizante para baja tension

title: 20 - Destornillador plano 3/8 x 6"

title: 15 - Destornillador plano 3/16 x 5"

title: 8 - Destornillador plano 1/8 x 6"

title: 30 - Llave estrella de 11 mm

title: 55 - Llave tubo  exagonal de 19mm encastre 1/2

title: 52 - Llave tubo exagonal de 13mm encastre 1/2

title: 27 - Llave allen estrellada de 2mm a 10 mm

title: 16 - Destornillador plano 3/16 x 3"

title: 21 - Destornillador cruz 1/4 x 5"

title: 61 - Alicate corte lateral Pinzas de corte lateral de 06"

title: 83 - Sierra caladora con profundidad de corte de 65 mm

title: 34 - Llave estrella de 20 mm

title: 41 - Juego de Llaves torquimetrica estrella de 4mm a 14 mm encastre 1/4"

title: 44 - Llave de boca estriada de 10mm  encastre 1/2"

title: 59 - Juego de mechas HSS 1 a 15mm de 15 piezas

title: 43 - Llave de boca estriada 08mm encastre 1/2"

title: 32 - Llave estrella de 17 mm

title: 18 - Destornillador plano 1/4 x 4"

title: 23 - Destornillador cruz 3/16 x 5"

description: Arco de Sierra

description: Arco de Sierra

description: Sierras o serruchos

description: Caja de herramientas

description: Caja de herramientas

description: Destornillador cruz de 3/16 x 3"

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

description: Destornillador cruz 3/16" x 6"

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

description: Destornillador cruz 1/4" x 6 "

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

description: Destornillador cruz  5/16" x 8"

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Destornillador plano 1/8" x 8"

description: Destornillador plano

description: Destornilladores

description: Destornillador plano 3/16 x 6"

description: Destornillador plano

description: Destornilladores

description: Destornillador plano 3/16 x 5"

description: Destornillador plano

description: Destornilladores

description: Destornillador plano 1/4 x 4"

description: Destornillador plano

description: Destornilladores

description: Destornillador plano 3/16 x 6"

description: Destornillador plano

description: Destornilladores

description: Destornillador cruz 1/4 x 5"

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

description: Destornillador cruz

description: Destornilladores

description: Lima afiladora plana 1200 - 10 "

description: Lima afiladora plana

description: Limas

description: Llave allen estrellada de 2mm a 10 mm

description: Llave allen estrellada

description: Llaves Allen

description: Llave estrella de 08 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Llave estrella de 10 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Llave estrella de 13 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Llave estrella de 17 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Llave estrella de 20 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Llave estrella de 22 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Llave estrella de 24 mm

description: Llave estrella

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Llave con criquer de 4 a 14 mm 1/4"

description: Llave con criquer

description: Llave Torx

description: Llave francesa de 06"

description: Llave francesa

description: Llave de tuercas de boca abierta

description: Llave para Caño / Fuerza de 14"

description: Llave para Caño / Fuerza

description: Llaves para tuercas y canos

description: Llave para Caño / Fuerza de 18"

description: Llave para Caño / Fuerza

description: Llaves para tuercas y canos

description: Juego de Llaves torquimetrica

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Juego de llaves de boca, tubo

description: Llaves de tubo

description: Llave de boca estriada

description: Llaves de tubo

description: Llave de boca estriada

description: Llaves de tubo

description: Manija de llave de tubo

description: Llaves de tubo

description: Llave de tubo T deslizante

description: Llave manual en T para tomas

description: Juego de mechas

description: Mechas o Barrenas

description: Alicate corte lateral

description: Alicates o pinzas

description: Alicate corte lateral

description: Alicates o pinzas

description: Pinza punta fina de 06"

description: Pinza punta fina

description: Alicates o pinza para cables

description: Pinza punta fina de 08"

description: Pinza punta fina

description: Alicates o pinza para cables

description: Pinza punta fina de 7 1/2"

description: Pinza punta fina

description: Alicates o pinza para cables

description: Pinza punta fina curva

description: Pinza punta fina

description: Alicates o pinza para cables

description: Pinza universal de 04"

description: Pinza universal

description: Alicates o pinzas

description: Pinza universal de 06"

description: Pinza universal

description: Alicates o pinzas

description: Pinza universal de 08"

description: Pinza universal

description: Alicates o pinzas

description: Pinza universal de 10"

description: Pinza universal

description: Alicates o pinzas

description: Pinza pelacable de 0,5 a 5 mm2

description: Pinza pelacable

description: Alicates o pinza para cables

description: Pinza pico de loro de 10"

description: Pinza pico de loro

description: Pinzas con corte adelante

description: Pinza pico de loro de 20"

description: Pinza pico de loro

description: Pinzas con corte adelante

description: Prolongador para llave de tubo

description: Llaves de tubo

description: Cinta metrica de metal

description: Cintas metricas y bocetaje

description: Extractor de rulemanes

description: Extractores

description: Extractor de rulemanes

description: Extractores

description: Cinta autoadhesiva aislante electrica

description: Cinta autoadhesiva aislante electrica

description: Fumigador portatil

description: Pulverizadores

description: Amoladora electrica angular manual

description: Amoladora electrica

description: Amoladoras

description: Sierra caladora

description: Sierras o serruchos

description: Sierra caladora

description: Sierras o serruchos

description: Taladro de mano

description: Taladro de mano o empuje y accesorios

description: Fumigador portatil Mochila a Explosion

description: Fumigador portatil

description: Pulverizadores

title: Adquisición de Cintas Aisladoras Autovulcanizantes, Herramientas Menores, Artículos de Ferretería, Caños, Planchuelas y Chapas Metálicas

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

title: Porcentaje de la garantia

title: invitacion5740_1350047741516.pdf

title: ca01_cd5740_2012_1350910646193.pdf

title: cgc.pdf

title: ca02_cd5740_2012_1351700186693.pdf

title: ad01_cd5740_2012_1350910657542.PDF

title: ad02_cd5740_2012_1351700202720.PDF

title: iao.pdf

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo ? Dpto. de Compras ? 2do Piso ? Ofic. 223 || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

name: Arq. Aurora Teresa Sarubbi de Gonzalez - Lic. Arsenio Feliú Peña

CHISPA SA

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)

name: HORACIO A. DI PARDO ARMELE- RODRIGO YAMIL DI PARDO

SAS PARAGUAY S.A.

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

name: Santiago Abente Saralegui - Mágdalena Romaschka de Abente - Federico Abente

description: Accesorios

description: Adhesivos liquidos

description: Alicates de chapa metalica

description: Alicates de chapa metalica

description: Palancas

description: Palancas

description: Destornilladores

description: Destornilladores

description: Cintas de medir

description: Cintas de medir

description: Maquinas de soldar

description: Maquinas de soldar

description: Barras de hierro

description: Barras de hierro

description: Accesorios

description: Conductos para cables

description: Accesorios

description: Chapa de metal chapado

description: Alicates o pinza para cables

description: Alicates o pinza para cables

description: Accesorios

description: Cinturones de seguridad y accesorios

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Pulverizadores

description: Pulverizadores

description: Pinzas cerrador

description: Pinzas cerrador

description: Extractores

description: Extractores

description: Accesorios

description: Aislamiento de mica

description: Kits de empalme de cables

description: Kits de empalme de cables

description: Accesorios

description: Hilo de algodon

description: Accesorios

description: Carritos

description: Equipos

description: Enchufes, tomas y puntos electricos

description: Cortadores de metal

description: Cortadores de metal

description: Llaves de tuercas

description: Llaves de tuercas

description: Llave de tuercas de boca abierta

description: Llave de tuercas de boca abierta

description: Limas

description: Limas

description: Amoladoras

description: Amoladoras

description: Llaves para tuercas y canos

description: Llaves para tuercas y canos

description: Lamparas portatiles

description: Lamparas portatiles

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Llaves y pinzas para tuercas

description: Cepillos de alambre

description: Cepillos de alambre

description: Luz de mano o de extension

description: Luz de mano o de extension

description: Prensas

description: Prensas

description: Llaves ajustables

description: Llaves ajustables

description: Llave manual en T para tomas

description: Llave manual en T para tomas

description: Accesorios

description: Tuberia de cobre

description: Lamparas portatiles

description: Lamparas portatiles

description: Accesorios

description: Papeles de lija

description: Cinta autoadhesiva aislante electrica

description: Cinta autoadhesiva aislante electrica

description: Equipos

description: Camillas de paciente o accesorios de camilla

description: Taladradoras

description: Taladradoras

description: Herramientas varias

description: Herramientas varias

description: Pinza mecanica

description: Pinza mecanica

description: Alicates de punta curvada

description: Alicates de punta curvada

description: Hojas de sierra

description: Hojas de sierra

description: Accesorios

description: Cementos de caucho

description: Taladro de mano o empuje y accesorios

description: Taladro de mano o empuje y accesorios

description: Pinzas de cerco

description: Pinzas de cerco

description: Llave Torx

description: Llave Torx

description: Accesorios

description: Chapa de cinc y fibrocemento

description: Alicates o pinza para cables

description: Alicates o pinza para cables

description: Equipos

description: Repuestos de Conmutadores

description: Accesorios

description: Cargadores de baterias

description: Llaves de tubo

description: Llaves de tubo

description: Perforadoras

description: Perforadoras

description: Accesorios

description: Adhesivos quimicos

description: Accesorios

description: Cuerda de polipropileno

description: Electrodos para soldar

description: Electrodos para soldar

description: Pulverizadores

description: Pulverizadores

description: Accesorios

description: Multimetros y accesorios

description: Herramienta para computadores y radiocomunicacion

description: Herramienta para computadores y comunicaciones

description: Amoladores de tierra

description: Amoladores de tierra

description: Sierra de calar

description: Sierra de calar

description: Alicates o pinzas

description: Alicates o pinzas

description: Martillos mecanicos

description: Martillos mecanicos

description: Equipo de fumigación

description: Equipo de fumigación

description: Accesorios

description: Brochas

description: Mechas o Barrenas

description: Mechas o Barrenas

description: Herramientas varias

description: Herramientas varias

description: Llaves para tubos

description: Llaves para tubos

description: Esmeriladoras

description: Esmeriladoras

description: Sierras o serruchos

description: Sierras o serruchos

description: Prensas

description: Prensas

description: Accesorios

description: Lentes o gafas de proteccion

description: Alicates o pinzas

description: Alicates o pinzas

description: Accesorios electricos

description: Accesorios electricos

description: Cintas metricas y bocetaje

description: Cintas metricas y bocetaje

description: Llaves Allen

description: Llaves Allen

description: Accesorios

description: Chapa de bronce

description: Accesorios

description: Tubos corrugados para cableado posterior

description: Multimetros y accesorios

description: Multimetros y accesorios

description: Herramientas varias

description: Herramientas varias

description: Trituradoras de martillo

description: Trituradoras de martillo

description: Accesorios

description: Tanques o botellas de aire o gas

description: Herramientas varias

description: Herramientas varias

description: Kits de electricista

description: Kits de electricista

description: Cizallas

description: Cizallas

description: Angulos de hierro

description: Angulos de hierro

description: Accesorios

description: Chapa de aluminio

description: Hojas de sierra

description: Hojas de sierra

description: Equipo

description: Equipo de fumigación

description: Caños

description: Caños

description: Accesorios

description: Chapa de acero

description: Pinzas con corte adelante

description: Pinzas con corte adelante

description: Martillos

description: Martillos

description: Accesorios

description: Cuchillos de bolsillo

description: Equipos

description: Avion de transporte militar

description: Accesorios

description: Cortadores de metal

description: Accesorios

description: Hebra de nylon

description: Perforadoras rotativas neumaticas y accesorios

description: Ruedas de esmerilado

description: Ruedas de esmerilado

description: Alicates o pinza para cables

description: Alicates o pinza para cables

title: orden_de_compra_ferreteria_1363369084505.pdf

title: anexo_cd_5740_ferreteria_industrial_1363369089523.pdf

title: orden_de_compra_sas_1363691037389.pdf

title: anexo_sas_paraguay_1363369154848.pdf

title: anexo_sas_paraguay_1363691057646.pdf

title: anexo_molman_1363368953600.pdf

title: orden_de_compra_molman_1363368604603.pdf