description: DISYUNTOR PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: DISYUNTOR PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: OTROS CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS, PARA UN VOLTAJE DE 72.5 KV O MAS, ETC.

description: CUMPLE

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: DISYUNTOR PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: DISYUNTOR PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

title: SIE-EEQ-GGS030-2020-3214

answer: Estimado Usuario, se acepta los documentos numerados.

description: En el documento "27-31-Consideraciones entrega de ofertas y convalidaciones procedimientos generados mediante MFC USHAY v3" en la nota señala "Las ofertas y/o convalidación no requieren sumilla, ni numeración, siendo que el/los documentos íntegros de la oferta o sus partes se firman electrónicamente" solicitamos que se confirme si se acepta la numeración de las paginas de la oferta digital con el fin de señalar esta en las especificaciones tecnicas donde se solicita diligenciar cada item

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la Aclaración 2, que señala:Medidores trifásicos tipo tablero cuya función principal es la de medición de energía para la facturación de la energía enviada y recibida, y la medición de los parámetros eléctricos necesarios para evaluar la calidad de energía.

description: Estimada Comisión Técnica, con respecto al medidor de energía solicitado tipo switch board, favor considerar un medidor tipo tablero. Tómese en cuenta que los medidores tipo switch board son de tecnología antigua, y que actualmente ya no se están fabricando, en vez de eso se están utilizando medidores tipo tablero que tienen mas prestaciones con tecnología actualizada. Un medidor con tecnología actualizada no se fabrica como switch borad.

answer: Estimado Usuario, su solicitud no es procedente, referirse a las obligaciones del contratista determinadas en el numeral 21 del documento denominado información para la Fase Preparatoria, así como a las condiciones generales y particulares del modelo de contrato  expedido por el Servicio Nacional de Contratación Pública.De conformidad con lo establecido en el primer inciso del artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto de las responsabilidades establece que los oferentes participan bajo su propio riesgo, cuando se trata de una asociación o consorcio contratista, dicha responsabilidad es solidaria e indivisible respecto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato indistintamente del plazo de duración de la asociación. En definitiva, la ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento.

description: Amablemente solicitamos que se considera una cláusula de Daños Indirectos y Consecuenciales como sigue: LAS PARTES, sus directores, agentes, empleados y accionistas no serán responsables, en ningún caso, por daños incidentales, indirectos, consecuenciales o especiales de ninguna naturaleza, incluyendo, pero no limitándose a, pérdida de ingresos, pérdida de utilidades, pérdidas derivadas de la imposibilidad de usar los equipos, costos de reemplazo de energía, costo de capital o lucro cesante.

answer: Estimado Usuario, su solicitud NO es procedente, referirse al numeral 24 ?MULTAS Y SANCIONES? del documento denominado información para la Fase Preparatoria.

description: Muy amablemente solicitamos considerar para multas, que la penalidad, producto de algún retraso, será de máximo 0.5% del ítem retrasado, por cada semana de retraso, hasta un máximo de 10% del valor del ítem en mora.

answer: Estimado Usuario, su solicitud NO es procedente, referirse a las obligaciones del contratista determinadas en el numeral 21 del documento denominado información para la Fase Preparatoria así como a las condiciones generales y particulares del modelo de contrato  expedido por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

description: Solicitamos amablemente considerar el límite de responsabilidades, considerando que, en ningún caso la responsabilidad del contratista, sus directores, agentes, empleados y accionistas frente a LA COMPAÑÍA, derivada de incumplimientos en la ejecución de la presente orden de compra o contrato, incluidas las penalidades pactadas y demás responsabilidades a su cargo, excederá el 100% del valor total en planta de los equipos suministrados o del valore de los servicios prestados, salvo en los casos de dolo o culpa grave en los cuales la responsabilidad será plena.

answer: Estimado Usuario, referirse a lo establecido en el numeral 22 del documento denominado información para la Fase preparatoria que indica: ?El precio de la oferta, por tratarse de una venta local para entrega DDP en la bodega Epiclachima de la Empresa Eléctrica Quito S.A., deberá incluir todos los costos tales como: el precio de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega, embalaje, manipulación carga y descarga,  aranceles de importación, seguro, impuestos,  etc., es decir, absolutamente todo lo necesario y listos para su utilización inmediata.?

description: Estimados Señores: Entendemos que la entrega de los equipos es en las bodegas de la EEQ de Epiclachima, y será responsabilidad de la EEQ el traslado de los equipos a las correspondientes subestaciones. Favor confirmar nuestro entendimiento.

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la Aclaración 3, que señala:El cronograma para la supervisión de montaje y comisionamiento de los equipos será acordado en la primera reunión de trabajo que se realice con el Administrador del Contrato.

description: Estimado Señores: Favor indicarnos si se dispone de una planificación para las actividades de supervisión de montaje y comisionamiento de los equipos.

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la Aclaración 13, que señala:Las distancias de los patch cord de cobre o fibra óptica, dependerán de la ingeniería y disposición de los relés y medidores dentro de cada celda, debiendo tener puntos de conexión entre celdas hacia el tablero  de comunicaciones, este tablero estará ubicado dentro de la misma sala de control en la que se instalarán las celdas, con una distancia aproximada de 10 metros.

description: Estimados Señores: En vista que en los requerimientos técnicos se solicita incluir los patchcord para la red de reles y medidores hacia un switch de la subestación, agaradecemos nos faciliten los planos de implantación de cada subestación a fin de dimensionar dichos patch cord, o en todo caso, indicarnos las distancias requeridas.

answer: Estimado Usuario, la disposición final de las celdas se encuentra detallado en los numerales 4 ?Antecedentes y Justificación? y 10 ?Información que Dispone la Entidad? del documento denominado información para la Fase Preparatoria, su instalación será en los cantones Quito, Rumiñahui y Pedro Vicente Maldonado.

description: Agradecemos se facilite la dirección exacta de cada subestación relacionada con este proceso. Gracias.

answer: Estimado Usuario, se adjunta el documento actualizado solicitado, ver aclaración 15.

description: Agradecemos se nos facilite el archivo de especificaciones técnicas editable a fin de facilitar el respectivo llenado de los datos confirmados en el mismo.

answer: Estimado Usuario, referirse a lo establecido en el numeral 22 del documento denominado información para la Fase preparatoria que indica: ?El precio de la oferta, por tratarse de una venta local para entrega DDP en la bodega Epiclachima de la Empresa Eléctrica Quito S.A., deberá incluir todos los costos tales como: el precio de los bienes, su transporte hasta el sitio de entrega, embalaje, manipulación carga y descarga,  aranceles de importación, seguro, impuestos,  etc., es decir, absolutamente todo lo necesario y listos para su utilización inmediata.?

description: Estimados Señores, entendemos que el montaje, instalación, obras civiles y electromecanicas estan fuera del alcance del suministro. Agradecemos confirmar nuestro entendimiento.

answer: Estimado Usuario, el apartado 1.5.2.3 ?INTERRUPTOR? del documento denominado Anexo 1 ?Especificaciones Técnicas? engloba las características de este equipo, en su numeral 4, se solicita que el tiempo de operación de apertura máxima sea de 45 ms.

description: Estimados respecto al documento Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV, pagina 6. Solicitan tiempo de apertura 45ms. Agradecemos sea aceptado incluir interruptores con tiempo de apertura

answer: Estimado Usuario, por favor referirse a la aclaración 4, que señala:Pararrayos para un sistema de 24 kV, clase distribución, de óxido de zinc enchufables, de acuerdo a la Norma IEC 60099-4.

description: Respecto al documento Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 4. Indican se requieren pararrayos tipo estación.Teniendo en cuenta que los pararrayos se instalarán dentro de cabinas de media tensión, estos pararrayos son tipo distribución. Agradecemos esto sea aceptado.

answer: Estimado Usuario, por favor referirse a las aclaraciones 5, 6, 7 y 8, en las que se actualizan las especificaciones requeridas para pararrayos.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 7. Solicitan Pararrayos para sistema de 24 kV, voltaje de operación MCOV – 15.3 kV, máximo voltaje de descarga para una corriente de 20 kA con forma de onda de 8x20 s, 78 kV.De la información de los fabricantes de pararrayos, agradecemos sean aceptados valores comerciales de pararrayos para sistema de 24 kV, voltaje de operación máximo 19.2 kV, máximo voltaje de descarga para una corriente de 10 kA con forma de onda de 8x20 s, 69.2 kV

answer: Estimado Usuario, las especificaciones técnicas de los relés con las protecciones que deben incluir son las detalladas en el numeral 1.5.2.10 ?RELÉS DE PROTECCIÓN? del documento denominado anexo 1 ?Especificaciones Técnicas?, el diagrama unifilar es referencial.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 9. Entendemos las funciones de protección que se deben incluir en los relés de protección, son las indicas en el diagrama unifilar y no las indicadas en la página o del documento de Especificaciones técnicas 24 kV, ya que difieren.

answer: Estimado Usuario, las especificaciones técnicas de los relés con las protecciones que deben incluir son las detalladas en el numeral 1.5.2.10 ?RELÉS DE PROTECCIÓN? del documento denominado Anexo 1 ?Especificaciones Técnicas?, la habilitación de cada protección debe ser configurable.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 9. Solicitan función de reconexión 79, para celdas de servicios auxiliares. Entendemos para esta celda no debería aplicar, ya que es riesgoso realizar reconexión en caso de falla del transformador de servicios auxiliares. Agradecemos confirmar.

answer: Estimado Usuario, Los equipos ofertados deben cumplir con las especificaciones mínimas detalladas en el numeral 1.5.2.11 ?MEDIDORES DE ENERGÍA? del documento denominado Anexo 1 ?Especificaciones Técnicas?.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 9 Agradecemos indicar si existe algún vendor list o preferencia de modelo, para los medidores de energía que se requieren incluir. Esto con el fin de omitir alguna preferencia de EEQ.

answer: Estimado Usuario, Los equipos ofertados deben cumplir con las especificaciones mínimas detalladas en los numerales 2, 3 y 4 del documento denominado Anexo 1 ?Especificaciones Técnicas?.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 18 Agradecemos sean aceptados indicadores magnéticos de presión Para indicar la disposición de servicio hay instalada en el interior de la cuba una caja manométrica hermética al gas.Un imán de acoplamiento ?jado en el extremo inferior de la caja manométrica transmite su posición a una armadura situada en el exterior de la cuba a través de la cuba no magnetizable de la celda. La armadura mueve entonces el indicador de disposición de servicio.Se indican solamente las variaciones de la densidad del gas, que es el factor determinante para el poder aislante en caso de pérdida de gas, pero no las variaciones en la presión relativa del gas causadas por cambios de temperatura. El gas contenido en la caja manométrica está a la misma temperatura que el de la celda. Como la presión sufre el mismo cambio en ambos volúmenes de gas se compensa de esta forma el efecto de la temperatura.

answer: Estimado Usuario, las condiciones de Seguridad Industrial serán supervisadas por personal de la Empresa Eléctrica Quito, durante el proceso de instalación de las celdas, de acuerdo a lo indicado en el numeral 21.2 del documento información para la fase preparatoria

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 9. Entendemos no se debe incluir personal HSE, ya que será provisto por EEQ.

answer: Estimado Usuario, El personal técnico designado para este proceso deberá cumplir con la normativa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional vigente y el Reglamento Interno de Seguridad Higiene y Salud en el Trabajo de la EEQ, de acuerdo a lo señalado en el numeral 21.2 OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA del documento denominado información para la fase preparatoria

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 9 Teniendo en cuenta la situación actual de salud Mundial, Agradecemos indicar que en caso de requerirse EEQ, practicará las pruebas COVID 19. Por otro lado indicar si el personal debe cumplir alguna cuarentena o requisito antes de ingresar a la planta.

answer: Estimado Usuario, los calibres de conductores deberán ser entregados en función de lo detallado en el numeral 1.5.1 ?GENERALIDADES?, del documento denominado Anexo 1 ?Especificaciones Técnicas?

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 4 Agradecemos sean aceptados cables de calibre 16, control, 14 para señales de tensión y 12 para señales de corriente.

answer: Estimado Usuario, los relés a instalar en las celdas son independientes de acuerdo a lo indicado en los numerales 1.5.2.10 y 3 del documento Anexo 1 Especificaciones Técnicas.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 9 Entendemos el relé diferencial contara con las funciones del relé de protección de sobre corriente y no es necesario instalar 2 relés de protección en la celda de entrada.

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la aclaración 11 que señala:Interfaces de comunicaciones necesarias para sincronización del tiempo mediante GPS, SNTP, opcional IRIG B e interrogación local y remota:

description: Estimados Señores: En atención de proponer equipos con desarrollos actualizados, favor confirmar su aceptacion de la sincronización de tiempo mediate ethernet SNTP o IEEE1588 en reemplazo de IRIG B. Favor confirmar su aceptación.

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la aclaración 18 que señala:Si durante el transcurso de la ejecución del contrato no cambian las condiciones virales actuales, se coordinara con el Administrador de Contrato, la supervisión de pruebas en fábrica FAT, para que sean realizadas de manera remota.Es necesario indicar que de acuerdo con lo detallado en el literal h del numeral 21.2 ?OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA? del documento de Fase Preparatoria, que:?La aceptación del equipo, la ausencia de inspecciones, la no presencia en la ejecución de las pruebas, no liberará al Contratista de ninguna responsabilidad en el suministro de las celdas de media tensión, ni servirá como justificación para el incumplimiento de los requerimientos de estas especificaciones.?

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 11 Teniendo en cuenta el marco COVID 19, ofrecemos atestiguamiento virtual en vivo de las pruebas. Agradecemos indicar esta metodología es aceptada.

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la aclaración 11 que señala:Interfaces de comunicaciones necesarias para sincronización del tiempo mediante GPS, SNTP, opcional IRIG B e interrogación local y remota:

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 9 Agradecemos sea aceptado la sincronización de los medidores de  nergía por SNTP Simple Network Time Protocol con precisión en el orden de los microsegundos diferenciado con el IRIG-B solicitado en las especificaciones.

answer: Estimado Usuario, el tiempo determinado para la entrega de propuestas fue establecido de acuerdo con la normativa vigente, por lo que su solicitud NO es procedente.

description: Amablemente queremos solicitar un ampliación de dos 2 semanas para el plazo de presentación de la propuesta  técnica y comercial, teniendo en cuenta que en esta temporada la gran mayoría de personal de Fabrica se encuentra en vacaciones.

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la aclaración 18 que señala:Si durante el transcurso de la ejecución del contrato no cambian las condiciones virales actuales, se coordinara con el Administrador de Contrato, la supervisión de pruebas en fábrica FAT, para que sean realizadas de manera remota.Es necesario indicar que de acuerdo con lo detallado en el literal h del numeral 21.2 ?OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA? del documento de Fase Preparatoria, que:?La aceptación del equipo, la ausencia de inspecciones, la no presencia en la ejecución de las pruebas, no liberará al Contratista de ninguna responsabilidad en el suministro de las celdas de media tensión, ni servirá como justificación para el incumplimiento de los requerimientos de estas especificaciones.?

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 11 Teniendo en cuenta la contingencia actual que estamos viviendo con el COVID-19 y preservando la integridad y salud tanto para el cliente y como para el proveedor. Agradecemos sea confirmado la aceptación de pruebas FAT Pruebas en Fabrica a productos finales remotamente ya que nuestra Fabrica cuenta con la tecnología necesaria para realizar y evidenciar dichas pruebas en vivo.

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la aclaración 14 que señala:Relés IED?s multifunción que posean protocolo de comunicación IEC 61850 edición 1 y 2, seleccionable por el usuario. Características completas según características específicas.

description: Estimados Señores: Entendemos que los relés de protección solicitados deben cumplir con la última edición de la Norma IEC 61850 Edición 2 como protocolo nativo del relé, y no ediciones previas. Favor confirmar nuestro entendimiento.

answer: Estimado Usuario, Las pruebas FAT deben realizarse a todos los equipos a suministrarse y que forman parte de este proceso de contratación, de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.8.1 del documento Anexo 1 Especificaciones Técnicas.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 11 Agradecemos sea confirmado la aceptación de pruebas FAT Pruebas en Fabrica a productos finales aplicable únicamente a las celdas típicas de todo el alcance del suministro.

answer: Estimado Usuario, por favor referirse a las aclaraciones 5, 6, 7 y 8, en las que se actualizan las especificaciones requeridas para pararrayos

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 6 Solicitan Pararrayos para sistema de 24 kV, voltaje de operación MCOV – 15.3 kV, máximo voltaje de descarga para una corriente de 20 kA con forma de onda de 8x20 s, 78 kV.De la información de los fabricantes de pararrayos, agradecemos sean aceptados valores comerciales de pararrayos para sistema de 24 kV, voltaje de operación máximo 19.2 kV, máximo voltaje de descarga para una corriente de 20 kA con forma de onda de 8x20 s, 77.6 kV

answer: Estimado Usuario, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 1.6 ?SUPERVISIÓN DE MONTAJE Y SERVICIOS? del documento Anexo 1 Especificaciones Técnicas, el alcance de la contratación contempla:?La Contratista será la encargada de la supervisión de montaje y la ejecución de las pruebas eléctrico-funcionales de cada juego de celdas suministrado. Los servicios incluidos en el bien contemplan: la parametrización de control y protección de los relés, puesta en servicio comercial, el mapeo de señales a integrarse al concentrador de datos de la Subestación, así como el entrenamiento al personal de ingeniería 15 personas tal que puedan integrar las señales al concentrador de datos de la Subestación. Los archivos generados deberán entregarse por parte de la Contratista al Administrador del Contrato de la EEQ, previo a la suscripción del acta de entrega-recepción. Estos servicios deberán ser incluidos por la Contratista en su oferta económica.?Ver detalle completo en archivo adjunto.

description: Estimados Señores: Por favor aclarar si es parte del alcance la integración de los relés y medidores al concentrador de datos de la subestación, en el caso de una respuesta afirmativa, por favor indicar el modelo de concentrador.

answer: Estimado Usuario, por favor presentar su oferta en función de las condiciones establecidas en el pliego, es decir que se deberá presentar celdas independientes para acople y remonte de barras de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.1 ?CANTIDAD Y TIPO? del documento Anexo 1 Especificaciones Técnicas.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 1 y 10 Según los diagramas unifilares del Juego 9 Celdas de 24 kV y el juego 11 Celdas de 24 kV de la especificación se identifica celda de acople y remonte. Agradecemos sea confirmado la aceptación de celda de acople y remonte en una sola celda garantizando el mismo funcionamiento de operación como si estuvieran por separado, esto con el objetivo de brindarle al cliente una reducción de 300 mm espacio en la subestación donde se instalarán las celdas de 24 kV.

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la aclaración 17 que señala:d Las pruebas de inyección de corriente se realizaran con personal y equipos de la Empresa Eléctrica Quito, la contratista deberá disponer de personal técnico para la configuración de control, protección, medición e integración de los equipos al sistema SCADA, garantizando la compatibilidad con los equipos que dispone la Empresa.

description: Estimados Señores: Por favor aclarar si es parte del alcance las pruebas de inyección secundaria de corriente/voltaje para comprobar la correcta integración de señales.

answer: Estimado Usuario, por favor presentar su oferta en función de las condiciones establecidas en el pliego, es decir que se deberá presentar celdas independientes para acople y remonte de barras de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.1 ?CANTIDAD Y TIPO? del documento Anexo 1 Especificaciones Técnicas.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 1 Si la respuesta a la pregunta de las paginas 1 y 10 es afirmativa. Agradecemos sea confirmado la aceptación del diligenciamiento del cuadro de precios en las celdas de acople y remonte unido en una sola casilla.

answer: Estimado Usuario, los relés ofertados deben cumplir con lo solicitado en el numeral 1.5.2.10 ?RELÉS DE PROTECCIÓN?, del documento Anexo 1 Especificaciones Técnicas, es decir que deben desplegar las mediciones de Energía, Potencia, Factor de potencia, frecuencia, Voltaje y Corriente

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 7 En el numeral 1.5.2.10 ?Relés de Protección? solicitan que todos los relés deberán medir y mostrar de forma simultánea los parámetros de Energía, Potencia, Factor de potencia, frecuencia, Voltaje y Corriente. Agradecemos sea aceptado que los relés de protección de las celdas de 24 kV donde se usa un medidor de energía sean excluidos de cumplir con ?medir y mostrar de forma simultánea los parámetros de Energía, Potencia, Factor de potencia, frecuencia, Voltaje y Corriente? teniendo en cuenta que la celda contempla un medidor de energía el cual cumple con todas las características de medida solicitadas.

answer: Estimado Usuario, los relés ofertados deben cumplir con lo solicitado en el numeral 1.5.2.10 ?RELÉS DE PROTECCIÓN?, del documento Anexo 1 Especificaciones Técnicas, es decir que deben desplegar las mediciones de Energía, Potencia, Factor de potencia, frecuencia, Voltaje y Corriente.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 7 En el numeral 1.5.2.10 ?Relés de Protección? solicitan que todos los relés deberán medir y mostrar de forma simultánea los parámetros de Energía, Potencia, Factor de potencia, frecuencia, Voltaje y Corriente. Agradecemos sea aceptado que los relés diferenciales de protección no cumplan con ?medir y mostrar de forma simultánea los parámetros de Energía, Potencia, Factor de potencia, frecuencia, Voltaje y Corriente? teniendo en cuenta que la celda contempla un medidor de energía el cual cumple con todas las características de medida solicitadas.

answer: Estimado Usuario, el número de personas que participara en esta capacitación es de 15 personas y que se detalla en el numeral 1.6 ?SUPERVISIÓN DE MONTAJE Y SERVICIOS? del documento denominado  Anexo 1 ?Especificaciones Técnicas.Por favor referirse a la aclaración 16 que señala:Los temas a tratar en el entrenamiento al personal de la Empresa Eléctrica Quito deben ser definidos por el proveedor de los equipos, de tal forma que se garantice su óptima operación y el adiestramiento en cuanto a su funcionamiento.El tiempo de capacitación será acordado con el Administrador de contrato y no deberá ser inferior a 30 horas, La capacitación se llevará a cabo en las instalaciones de la EEQ.

description: Estimados Señores: Favor indicar el tiempo necesario de la capacitación, cantidad de personas,  asi como los temas a tratar. Entendemos que dicho entrenamiento se brindará en instalaciones de la EEQ. Favor su confirmación.

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la aclaración 3 que señala:El cronograma para la supervisión de montaje y comisionamiento de los equipos será acordado en la primera reunión de trabajo que se realice con el Administrador del Contrato.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 10 Teniendo en cuenta el gran alcance del suministro para esta oportunidad. Agradecemos nos sea informado el cronograma de actividades o prioridades de Subestaciones, para cada juego de celdas  que se tiene previsto para la ejecución de actividades en sitio con el fin de no incurrir en sobrecostos la propuesta.

answer: Estimado Usuario, a excepción de las pruebas de Frecuencia Industrial, todas las pruebas se realizaran con equipos y personal de la EEQ, la contratista deberá disponer de personal técnico que supervise la ejecución de las pruebas de los interruptores, transformadores de corriente y transformadores de tensión. Por favor remitirse a la aclaración 17 que señala:d Las pruebas de inyección de corriente se realizaran con personal y equipos de la Empresa Eléctrica Quito, la contratista deberá disponer de personal técnico para la configuración de control, protección, medición e integración de los equipos al sistema SCADA, garantizando la compatibilidad con los equipos que dispone la Empresa.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 10 Agradecemos sea confirmado que EEQ pondrá a disposición del adjudicado los equipos de pruebas para la ejecución de pruebas en sitio de los interruptores, transformadores de corriente , transformadores de tensión y pruebas de frecuencia industrial

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la aclaración 17, que señala:eLas pruebas mínimas a realizar en los equipos bajo la supervisión del contratista son:Resistencia de contactos.Tiempos de apertura y cierre.Resistencia de aislamiento.Factor de disipación y capacitancia.Relación de trasformación, corriente de excitación y curva de saturación.

description: Estimados Señores: Favor indicar cuales son las pruebas minimas requeridas a realizar durante las pruebas SAT.

answer: Estimado Usuario, estas pruebas se realizarán con equipos calibrados y certificados que dispone la EEQ, por favor referirse a la aclaración 17, que señala:d Las pruebas de inyección de corriente se realizaran con personal y equipos de la Empresa Eléctrica Quito, la contratista deberá disponer de personal técnico para la configuración de control, protección, medición e integración de los equipos al sistema SCADA, garantizando la compatibilidad con los equipos que dispone la Empresa.

description: Especificaciones técnicas Juegos de Cabinas con celdas modulares aisladas para 24 kV pagina 10 Agradecemos sea confirmado que EEQ pondrá a disposición del adjudicado el equipo de prueba necesario ?OmicronCMC256? para la ejecución de las pruebas en sitio de los relés de Protección.

answer: Estimado Usuario, su solicitud NO es procedente, referirse a las obligaciones del contratista determinadas en el numeral 21 de la información para Fase Preparatoria así como a las condiciones generales y particulares del modelo de contrato  expedido por el Servicio Nacional de Contratación Pública.De conformidad con lo establecido en el primer inciso del artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto de las responsabilidades establece que los oferentes participan bajo su propio riesgo, cuando se trata de una asociación o consorcio contratista, dicha responsabilidad es solidaria e indivisible respecto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato indistintamente del plazo de duración de la asociación. En definitiva, la ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento.

description: En caso de adjudicación de manera atenta solicitamos la inclusión de la siguiente cláusula en el contrato:EL proveedor responde por el cumplimiento pleno de sus obligaciones según contrato. En relación con los perjuicios, las partes únicamente responderán por el daño emergente derivado de las acciones u omisiones que les sean directamente imputables. En ningún evento las partes responderán por el lucro cesante, daños indirectos, consecuenciales, y/o perdida de información.En todo caso la responsabilidad de las partes en ningún evento excederá el cien por ciento del valor del presente negocio jurídico, salvo en los eventos de dolo o culpa grave, en los cuales la responsabilidad será plena.

answer: Estimado Usuario, según lo estipulado en el número 23.2 del documento denominado información para la Fase Preparatoria el ?ENTRENADOR en relés de protección? deberá contar con certificados o documentos que avalen su experiencia, dichos documentos deben respaldarse mediante actas entregas recepción, informes de conformidad o cualquier otro documento en donde se evidencie la participación del personal técnico.Dentro de esos otros documentos se pueden presentar certificados del fabricante.

description: Estimados Señores: Entendemos que el ENTRENADOR en relés de protección, Celdas de medio voltaje debe ser certificado por el fabricante de los equipos. Favor confirmar nuestro entendimiento.

answer: Estimado Usuario, según lo estipulado en el número 23.2 del documento denominado información para Fase Preparatoria el ?ENTRENADOR en Comunicaciones? deberá contar con certificados o documentos que avalen su experiencia en configuración de relés, protocolos de comunicaciones, concentradores de señales o similares al objeto de contratación. Los certificados deben respaldarse mediante actas entregas recepción, informes de conformidad o cualquier otro documento en donde se evidencie la participación del personal técnico. Dentro de esos otros documentos se pueden presentar certificados del fabricante.

description: Estimados Señores: Entendemos que el ENTRENADOR en Comunicaciones, Integración al SCADA, estándar IEC61850 debe tener certificación en comunicación 61850. Favor confirmar nuestro entendimiento.

answer: Estimado Usuario, según lo estipulado en el número 23.2 del documento denominado Información para Fase Preparatoria  el ?Supervisor de Montaje? deberá contar con certificados o documentos que avalen su experiencia, dichos documentos deben respaldarse mediante actas entregas recepción, informes de conformidad o cualquier otro documento en donde se evidencie la participación del personal técnico. Dentro de esos otros documentos se pueden presentar certificados del fabricante.

description: Estimados Señores: Entendemos que el supervisor de montaje debe disponer certificación del fabricante. Favor confirmar nuestro entendimiento.

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la aclaración 9 que señala:Elimínese la nota inserta al final de la tabla, que dice:?Nota: los certificados solicitados deberán estar vigentes a la fecha de presentación de la oferta y/o dentro del certificado se indique su vigencia. En caso de que no se cumpla esta condición se entenderá que el certificado no se encuentra vigente por lo que no cumpliría con el requisito.?

description: Estimados miembros de la Comisión Técnica, al final del punto 23.4 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante, se señala una nota en la cual indica: ?Se entenderá vigente cuando el certificado haya sido emitido con máximo 12 meses de anterioridad a la fecha de presentación de la oferta y/o dentro del certificado se indique su vigencia. En caso de que no se cumpla esta condición se entenderá que el certificado no se encuentra vigente por lo que no cumplirá con el requisito?, al respecto permítame manifestar que los TEST REPORT los cuales avalan la certificación contenidos en el numeral 1, 2 y, 3 del punto 23.4 antes señalado, verifican el cumplimiento de requisitos de diseño acorde a una normativa, por lo tanto dichos ensayos NO SON EMITIDOS ANUALMENTE Y NO TIENEN UNA FECHA DE CADUCIDAD ESPECÍFICA, toda vez que el diseño del equipo no tiene modificación o alteración alguna, por lo que la nota establecida anteriormente NO SERIA PROCEDENTE en razón de lo manifestado parte 1/2

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la aclaración 9 que señala:Elimínese la nota inserta al final de la tabla, que dice:?Nota: los certificados solicitados deberán estar vigentes a la fecha de presentación de la oferta y/o dentro del certificado se indique su vigencia. En caso de que no se cumpla esta condición se entenderá que el certificado no se encuentra vigente por lo que no cumpliría con el requisito.?

description: Estimados miembros de la comisión técnica, se continúa con la pregunta.....en razón de lo manifestado, se solicita que la nota sea eliminada o rectificada. parte 2/2

answer: Estimado Usuario, la Experiencia solicitada en el documento de fase preparatoria corresponde a una Experiencia Especifica, de acuerdo a lo indicado en el numeral 23.3 ?Experiencia especifica del oferente? del documento Información para la fase preparatoria y numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima del pliego, se solicita ?Experiencia en suministro y/o montaje de celdas de medio voltaje y/o equipos para subestaciones eléctricas?, en tal virtud no se acepta su requerimiento con el objetivo de garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas ya que al solicitar experiencia en venta de equipos de medio y alto voltaje el ámbito del mercado es demasiado extenso.

description: Estimada comision, solictamos que aprueben la calificacion de ofertas que demuestren experiencia de empresas en SUMISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS DE MEDIA Y/O ALTO VOLTAJE esto, con el afan de que se amplie el espectro de participantes.Notese que el aval de la experiencia instalando y supervisando los equipos los sustentara el personal. El pedido se lo realiza puesto que existen empresas con experiencias en distintos ambitos que se pueden asociar para participar en conjunto, es importante que no se descarte esa posibilidad que estaria excluyendo a empresas de prestigio, representante de marcas reconocidad a nivel mundial, juntp con porfesionales altamente capacitados y entrenados, con las credenciales suficientes, que pueden participar en conjunto como consorcio. Le EEQ siempre ha demostrado probidad y buen juicio en estos temas, por lo que confiamos en una respuesta positiva de su parte.

answer: Estimado Usuario, por favor remitirse a la aclaración 9 que señala:Elimínese la nota inserta al final de la tabla, que dice:?Nota: los certificados solicitados deberán estar vigentes a la fecha de presentación de la oferta y/o dentro del certificado se indique su vigencia. En caso de que no se cumpla esta condición se entenderá que el certificado no se encuentra vigente por lo que no cumpliría con el requisito.?

description: Señores Empresa Eléctrica Quito, el Manual de Buenas Practicas de la Contratación Pública manual de cumplimiento obligatorio para las instituciones sujetas a la LOSNCP y su Reglamento General señala como condiciones impropias, el SOLICITAR CERTIFICADOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL Y QUE SE HALLEN COMO REQUISITO OBLIGATORIO PARA LOS OFERENTE, VOLVIENDOSE UN CONDICIONAMIENTO DISCRIMINATORIO, en este sentido las certificaciones requeridas en el punto 23.4 OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE y, sobre todo el condicionamiento establecido en la nota referente a la temporalidad del mismo, se vuelve un condicionamiento discriminatorio para oferentes, por lo que se solicita se elimine dicha temporalidad.

answer: Estimado Usuario, la Experiencia solicitada en el documento de fase preparatoria corresponde a una Experiencia Especifica, de acuerdo a lo indicado en el numeral 23.3 ?Experiencia especifica del oferente? del documento Información para la fase preparatoria y numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima del pliego, se solicita ?Experiencia en suministro y/o montaje de celdas de medio voltaje y/o equipos para subestaciones eléctricas?, en tal virtud no se acepta su requerimiento con el objetivo de garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas ya que al solicitar experiencia en venta de equipos de medio y alto voltaje el ámbito del mercado es demasiado extenso.

description: Estimada comision, solictamos que las ofertas que demuestren experiencia de empresa en SUMISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS DE MEDIA Y/O ALTO VOLTAJE sean calificadas esto, con el afan de que se amplie el espectro de participantes.Notese que el aval de la experiencia instalando y supervisando los equipos los sustentara el personal. El pedido se lo realiza puesto que existen empresas con experiencias en distintos ambitos que se pueden asociar para participar en conjunto, es importante que no se descarte esa posibilidad que estaria excluyendo a empresas de prestigio, representante de marcas reconocidad a nivel mundial, juntp con porfesionales altamente capacitados y entrenados, con las credenciales suficientes, que pueden participar en conjunto como consorcio. Le EEQ siempre ha demostrado probidad y buen juicio en estos temas, por lo que confiamos en una respuesta positiva de su parte.

answer: la Experiencia solicitada en el documento de fase preparatoria corresponde a una Experiencia Especifica, de acuerdo a lo indicado en el numeral 23.3 ?Experiencia especifica del oferente? del documento Información para la fase preparatoria y numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima del pliego, se solicita ?Experiencia en suministro y/o montaje de celdas de medio voltaje y/o equipos para subestaciones eléctricas?, en tal virtud no se acepta su requerimiento con el objetivo de garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas ya que al solicitar experiencia en venta de equipos de medio y alto voltaje el ámbito del mercado es demasiado extenso.

description: Estimada comision, solictamos que las ofertas que demuestren experiencia de empresa en SUMISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS DE MEDIA Y/O ALTO VOLTAJE sean calificadas esto, con el afan de que se amplie el espectro de participantes.Notese que el aval de la experiencia instalando y supervisando los equipos los sustentara el personal. El pedido se lo realiza puesto que existen empresas con experiencias en distintos ambitos que se pueden asociar para participar en conjunto, es importante que no se descarte esa posibilidad que estaria excluyendo a empresas de prestigio, representante de marcas reconocidas a nivel mundial, junto con profesionales altamente capacitados y entrenados, con las credenciales suficientes, que pueden participar en conjunto como consorcio. Le EEQ siempre ha demostrado probidad y buen juicio en estos temas, por lo que confiamos en una respuesta positiva de su parte.

answer: ACLARACIÓN 1: Se aclara que en el numeral 22. CONDICIONES DEL PRECIO DE LA OFERTA del documento denominado información para la fase preparatoria se elimina la consideración: ?Previo a la suscripción del contrato, el adjudicatario deberá entregar el desglose de precios de los bienes y servicios.?

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2: Se aclara que en el numeral 1.5.2.11 ?MEDIDORES DE ENERGÍA?, del documento denominado Anexo 1 ?Especificaciones Técnicas? donde dice:?Medidores trifásicos tipo switchboard cuya función principal es la de medición de energía para la facturación de la energía enviada y recibida, y la medición de los parámetros eléctricos necesarios para evaluar la calidad de energía.?Debe decir:Medidores trifásicos tipo tablero cuya función principal es la de medición de energía para la facturación de la energía enviada y recibida, y la medición de los parámetros eléctricos necesarios para evaluar la calidad de energía.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 3: Se aclara que en el numeral 9 del documento denominado información para la fase preparatoria  ?Metodología de Trabajo? se incluye el siguiente texto:El cronograma para la supervisión de montaje y comisionamiento de los equipos será acordado en la primera reunión de trabajo que se realice con el Administrador del Contrato.

description: ACLARACION

answer: ?GENERALIDADES? donde dice: ?Pararrayos para un sistema de 24 kV, clase estación, de óxido de zinc enchufables, de acuerdo a la Norma IEC 60099-4.? Debe decir:Pararrayos para un sistema de 24 kV, clase distribución, de óxido de zinc enchufables, de acuerdo a la Norma IEC 60099-4.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 5: En el documento denominado Anexo 1 ?Especificaciones Técnicas? numeral 1.5.2.8 ?PARARRAYOS? donde dice:?2. Voltaje de operación MCOV - 15.3 kV. 3. Máximo voltaje de descarga para una corriente de 20 kA con forma de onda de 8x20 ?s, 78 kV.?Debe decir:2. Voltaje de operación MCOV - 19.2 kV. 3. Máximo voltaje de descarga para una corriente de 20 kA con forma de onda de 8x20 ?s, ? 77 kV.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 6: En el documento denominado Anexo 1 ?Especificaciones Técnicas?, en el numeral 2 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA JUEGO DE CABINAS CON 9 CELDAS MODULARES AISLADAS PARA 24 KV? en  los ítems 11.6 y 11.7 donde dice:?11.6 Tensión de Operación MCOV 15.3 kV11.7 Máximo Voltaje de Descarga para una corriente de 20 kA con forma de onda de 8x20 s: 78 KV?Debe decir:11.6 Tensión de Operación MCOV 19.2 kV11.7 Máximo Voltaje de Descarga para una corriente de 20 kA con forma de onda de 8x20 s: ? 77 KV

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 7: En el documento denominado Anexo 1 ?Especificaciones Técnicas?, en el numeral 3 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA JUEGO DE CABINAS CON 7 CELDAS MODULARES AISLADAS PARA 24 KV? modifíquese los ítems 9.6 y 9.7 donde dice:?9.6 Tensión de Operación MCOV 15.3 kV9.7 Máximo Voltaje de Descarga para una corriente de 20 kA con forma de onda de 8x20 s: 78 KV?Debe decir:9.6 Tensión de Operación MCOV 19.2 kV9.7 Máximo Voltaje de Descarga para una corriente de 20 kA con forma de onda de 8x20 s: ? 77 KV

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 8: En el documento denominado Anexo 1 ?Especificaciones Técnicas?, en el numeral 4 ?ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA JUEGO DE CABINAS CON 11 CELDAS MODULARES AISLADAS PARA 24 KV? modifíquese los ítems 11.6 y 11.7 donde dice:?11.6 Tensión de Operación MCOV 15.3 kV11.7 Máximo Voltaje de Descarga para una corriente de 20 kA con forma de onda de 8x20 s: 78 KV?Debe decir:11.6 Tensión de Operación MCOV 19.2 kV11.7 Máximo Voltaje de Descarga para una corriente de 20 kA con forma de onda de 8x20 s: ? 77 KV.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 9. En el numeral 23.4 ?OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE? del documento denominado información para la fase preparatoria elimínese la nota inserta al final de la tabla, que dice:?Nota: los certificados solicitados deberán estar vigentes a la fecha de presentación de la oferta y/o dentro del certificado se indique su vigencia. En caso de que no se cumpla esta condición se entenderá que el certificado no se encuentra vigente por lo que no cumpliría con el requisito.?

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 10. En el numeral 23.4 ?OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE? del documento denominado información para la fase preparatoria inclúyase el siguiente requisito: Certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante de los equipos: El oferente deberá presentar el certificado de distribuidor autorizado emitido por el fabricante de los bienes ofertados. El certificado se entenderá vigente cuando haya sido emitido con un máximo de 12 meses de anterioridad a la fecha de presentación de la oferta y/o dentro del certificado se indique su vigencia. En caso de que no se cumpla esta condición se entenderá que el certificado no se encuentra vigente, por lo que no cumpliría con el requisito, quedando a salvo el derecho de la EEQ, de verificar los datos consignados, el certificado deberá contar con los datos de contacto de su emisor. El certificado deberá ser presentado enidioma inglés o español, cualquier otro idioma deberá contar con traducción certificada

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 11: En el numeral 1.5.2.11 ?MEDIDORES DE ENERGÍA? del documento denominado Anexo 1 ?Especificaciones Técnicas?, donde dice:?Interfaces de comunicaciones necesarias para sincronización del tiempo mediante GPS, IRIG B ó SNTP e interrogación local y remota:?Debe decir:Interfaces de comunicaciones necesarias para sincronización del tiempo mediante GPS, SNTP, opcional IRIG B e interrogación local y remota

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 12: En el numeral 23.4 ?OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE del documento denominado información para la fase preparatoria? inclúyase el siguiente requisito:Certificado de equipos instalados: Los oferentes deberán presentar dos certificados emitidos por Empresas Nacionales, sean públicas o privadas, que haya adquirido equipos de similares características a los ofertados en el presente proceso, estos certificados deberán contener como mínimo: datos técnicos de los equipos instalados, fecha de instalación y condiciones de funcionamiento.La EEQ se reservará el derecho de verificar los datos consignados en el certificado y deberá contar con información de contacto de su emisor.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 13: En los numerales 2, 3 y 4 del Anexo 1. De ?Especificaciones Técnicas? se aclara que: las distancias de los patch cord de cobre o fibra óptica, dependerán de la ingeniería y disposición de los relés y medidores dentro de cada celda, debiendo tener puntos de conexión entre celdas hacia el tablero  de comunicaciones, este tablero estará ubicado dentro de la misma sala de control en la que se instalarán las celdas, con una distancia aproximada de 10 metros

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 14: En el numeral 1.5.1 ?GENERALIDADES? del documento denominado Anexo 1 Especificaciones Técnicas, donde dice:?Relés IED?s multifunción que posean protocolo de comunicación IEC 61850. Características completas según características específicas?.Debe decir:Relés IED?s multifunción que posean protocolo de comunicación IEC 61850 edición 1 y 2, seleccionable por el usuario. Características completas según características específicas.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 15: En el documento adjunto denominado Anexo 1 Especificaciones Técnicas Actualizada, s constan  el detalle de los requerimientos actualizados de acuerdo a las aclaraciones realizadas.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 16: En el numeral 1.6 ?SUPERVISIÓN  DE MONTAJE Y SERVICIOS? del documento denominado Anexo 1 Especificaciones Técnicas, inclúyase el siguiente requisito:Los temas a tratar en el entrenamiento al personal de la Empresa Eléctrica Quito deben ser definidos por el proveedor de los equipos, de tal forma que se garantice su óptima operación y el adiestramiento en cuanto a su funcionamiento.El tiempo de capacitación será acordado con el Administrador de contrato y no deberá ser inferior a 30 horas, La capacitación se llevará a cabo en las instalaciones de la EEQ.Como alcance de la contratista esta la configuración 61850 de los IED?s y generación de archivos de comunicación de acuerdo con los requerimientos de la EEQ. Personal de SCADA se encargará de la configuración en el Gateway de la subestación,ver detalle completo en archivo adjunto.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 17: En el numeral 1.8.2 ?PRUEBAS DE RUTINA? del documento denominado Anexo 1 Especificaciones Técnicas, inclúyase el siguiente requisito:d Las pruebas de inyección de corriente se realizaran con personal y equipos de la Empresa Eléctrica Quito, la contratista deberá disponer de personal técnico para la configuración de control, protección, medición e integración de los equipos al sistema SCADA, garantizando la compatibilidad con los equipos que dispone la Empresa.eLas pruebas mínimas a realizar en los equipos bajo la supervisión del contratista son:Resistencia de contactos.Tiempos de apertura y cierre.Resistencia de aislamiento.Factor de disipación y capacitancia.Relación de trasformación, corriente de excitación y curva de saturación.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 18: En el numeral 1.8.1 ?GENERAL? del documento denominado Anexo 1 Especificaciones Técnicas, inclúyase el siguiente requisito:Si durante el transcurso de la ejecución del contrato no cambian las condiciones virales actuales, se coordinara con el Administrador de Contrato, la supervisión de pruebas en fábrica FAT, para que sean realizadas de manera remota.

description: ACLARACION

answer: Se da respuesta a las convalidaciones solicitadas por la EEQ. CONVALIDACIONES ABB

description: Revisar detalle de convalidación en archivo adjunto, la respuesta a la convalidación de errores debe ser de manera obligatoria subida al portal de compras públicas y entregada de acuerdo al archivo denominado ?Consideraciones de entrega de ofertas y convalidaciones procedimientos generados mediante MFC USHAY?, publicado como anexo al procedimiento.

answer: Estimados miembros de la comisión técnica, se da respuesta a la convalidación solicitada del presente proceso y se adjuntan los documentos de respaldo.

answer: Estimada comision tecnicas, se adjunta convalidacion solicitada

name: SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC

description: ADQUISICIÓN DE 7 CABINAS BLINDADAS TIPO METAL ENCLOSED CON CELDAS MODULARES AISLADAS COMPLETAS, CON SUPERVISIÓN DE MONTAJE.

SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC

streetAddress: AV. JUAN TANCA MARENGO  S/N TARQUI

legalName: SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC

ENERGYCONTROL S.A.

streetAddress: CDLA. URDE SA CENTRAL, BALSAMOS 118 ENTRE TODOS LOS SANTOS  SN TARQUI

legalName: ENERGYCONTROL S.A.

SIEMENS S.A.

streetAddress: AV. NACIONES UNIDAS Y NUÑEZ DE VELA: FRENTE AL CLUB DE LEONES TGM-17 IÑAQUITO

legalName: SIEMENS S.A.

ABB ECUADOR S.A.

streetAddress: AV OSWALDO GUAYASAMIN LA SIEMA E4-145 CUMBAYA

legalName: ABB ECUADOR S.A.

streetAddress: REPUBLICA DEL SALVADOR SUECIA N35-204 BENALCAZAR

legalName: SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC

JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

streetAddress: RIO PALORA AV. AMAZONAS OE3-33 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

streetAddress: MERCURIO Y PROGRESO SAN PATRICIO S/N CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta


Unidad

scheme: SERCOP

description: PREPARADOS PARA EL DECAPADO DE SUPERFICIES METALICAS; FUNDENTES Y OTROS PREPARADOS AUXILIARES PARA SOLDADURA Y ESTANADO; POLVOS Y PASTAS PARA SOLDADURAS Y ESTANADO COMPUESTOS DE METALES Y OTROS MINERALES, PREPARADOS DEL TIPO UTILIZADO PARA RECUBRIR O RELL

scheme: CPC

currency: USD

description: CUMPLE

title: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.

title: SIE-EEQ-GGS033-2020-3214

status: complete

answer: En el pliego númeral 4.1.8 y en el documento Información para la fase preparatoria numeral 23.2 OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, se modifica el requerimiento Nro. 2.... FAVOR REVISAR LA MODIFICACIÓN EN EL ACTA ADJUNTA.

description: ACLARACION

description: Adquisición de moldes y sueldas exotérmicas para conexionado de mallas de puesta a tierra en las subestaciones de la EEQ.

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

roles: supplier tenderer

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

scheme: EC-RUC

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

roles: buyer procuringEntity

streetAddress: Av. Diez de Agosto Las Casas / esquina  BENALCAZAR

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

HIDALCOM S.A.

streetAddress: TAMAYO WILSON N24-14 LA FLORESTA

legalName: HIDALCOM S.A.

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: TERMOCUPLA

description: TERMOCUPLA

description: SENSORES INDUSTRIALES

description: SE ADJUDICA A ESTE PROVEEDOR POR CUANTO SU OFERTA TECNICA CUMPLIO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y PRESENTO LA MEJOR OFERTA ECONOMICA DENTRO DE LA PUJA.

title: SISTEMAS AUTOMATICOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

description: TERMOCUPLA

description: TERMOCUPLA

description: SENSORES INDUSTRIALES

title: SIE-EEQ-GGS034-2020-3214

answer: Estimado usuario, no se acepta su solicitud. En el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en el Ítems 1 a 9 en la fila 4 ?TIPO? se indica la longitud y diámetro respectivamente.

name: SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES C.LTDA. SEIN

description: Estimados, por favor confirmar que se acepta el diámetro de 1/4in para todos los sensores.

answer: Estimado usuario, se acepta su solicitud. Ver aclaración No. 2.

description: Estimados, por favor confirmar que para el ítem 5 termocupla tipo j de 99mm de longitud se acepta la alternativa de 4in.

answer: Estimado usuario, en el pliego y documento Fase Preparatoria en el numeral 23.5. OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE en el numeral 3 se requiere ?Adjuntar copias de certificados en idioma inglés o español emitidos por laboratorios/entidades de certificación autorizados CE o UL que indiquen el cumplimiento de normas de fabricación de los sensores de temperatura y termocuplas que correspondan a los bienes ofertados.?

description: Estimados, por favor confirmar si es mandatorio el certificado de calibración de fábrica.

answer: Estimado usuario, se acepta su solicitud. Ver aclaración No. 3.

description: Estimados, por favor confirmar que para el ítem 9 termocupla tipo j de 3 7/8in de longitud se acepta la alternativa de 4in.

answer: Estimado usuario, en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? para los Ítem 1 a 9 en la fila 4 ?TIPO? se indica que la conexión al proceso es por ?Fijación a termopozo?, es decir, no son lisas.

description: Las termocuplas y RTD son lisas o llevan conexión al proceso

answer: Estimado usuario, en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? para las termocuplas de los ítems 4 a 9 en la fila 4 ?TIPO? se indica: ?Longitud del cable con protección mecánica Flex Armor: 7 pies, 1/4" diámetro?.

description: Las termocuplas llevan cable de extensión??En caso de llevar cable que recubrimiento desean y de que longitud?

answer: Estimado usuario, en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? para los Ítem 1 a 9 en la fila 4 ?TIPO? se indica que la conexión al proceso es por ?Fijación a termopozo?, es decir, llevan cabezal. Referirse a los planos de los Anexos 1 a 9.

description: Las termocuplas van con cabezal??

answer: Estimado usuario, para las termocuplas de los ítems 4 a 9 no llevan conexión a tierra, por favor remitirse a los planos en los anexos 4 a 9.

description: Las termocuplas llevan conexión a tierra

answer: Estimado usuario, en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en el Ítem 1 en la fila 4 ?TIPO? se indica que la conexión al proceso es por ?Fijación a termopozo: 1/2" NPT?. Ver plano en anexo 1.

description: Estimados, Para el ítem 1. Favor confirmar si la conexión al proceso es de 1/2" o 1/4"

answer: Estimado usuario, por favor considerar:Para los ítems 1 a 9, en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en la fila 6 ?CONSTRUCCIÓN? se indica:?Todos los sensores de temperatura en su interior deberán tener MgO pureza 99.4%. Incluir un reforzamiento en la unión entre el Flex Armor y el sensor con el mismo material del Flex Armor formando un solo cuerpo. El material de aislamiento de la vaina metálica debe cumplir con la norma ASTM especificación 585. Construidos en acero inoxidable 316 y un espesor mínimo de la pared de sensor de 0.025? incluido el flexarmor o superior.?Para los Ítems 10 y 11, el material deberá ser termoestable fenólico o superior.  Ver aclaración No. 4.Para el ítem 12, en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en la fila 4 ?TIPO? se indica: ?Material: Acero inoxidable 316?.

description: Estimados, Favor confirmar el material de cada uno de los ítems, de igual manera los compresores reajustables

answer: Estimado usuario, en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en el Ítem 1 en la fila 4 ?TIPO? se indica ?Longitud del cable con protección mecánica Flex Armor: 7 pies, 1/4" de diámetro?

description: Estimados, Para el ítem 1. Favor confirmar que la longitud del cable flex armor es de  2 1/4? LONG

answer: Estimado usuario, en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en el Ítem 2 en la fila 4 ?TIPO? se indica que la conexión al proceso es por ?Fijación a termopozo: 1/2" NPT?.

description: Estimados, Para el item 2 favor indicar el tamaño de la conexión 1/2" o 3/4" NPT

answer: Estimado usuario, no se acepta su solicitud favor referirse al documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en el Ítem 2 en la fila 4 ?TIPO? se indica ?Longitud útil sonda: 8" y Diámetro 1/2"?

description: Estimados, En el ítem 2 se puede ofrecer de diámetro del bulbo en 3/8"

answer: Estimado usuario, en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en el Ítem 12 en la fila 4 ?TIPO? se aclara que es para el Ítem  4. Ver aclaración No. 5.

name: PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CIAPROMASE S.A.

description: Para el item12: Sírvase detallar a qué items corresponden los termopozos

answer: Estimado usuario, en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? para los Ítem 1 a 9 en la fila 4 ?TIPO? se indica que la conexión al proceso será por ?Fijación a termopozo? respectivamente.

description: Su gentil ayuda indicando si todos los sensores serán insertados con termopozos. En caso de que no todos los items lleven termopozos, especificar cuáles llevan termopozos.

answer: Estimado usuario, en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? para los Ítem 1 a 9 en la fila 4 ?TIPO? se indica que la conexión al proceso será por ?Fijación a termopozo? respectivamente y la rosca ?NPT?. Ver planos en los anexos 1 a 9 respectivamente.

description: Para todos los items del 1 al 9, que refiere a todos los sensores RTDs y TC, Cuál es el tamaño y tipo de rosca en los fittings ajustable de conexión?

answer: Estimado usuario, para los ítems 1 a 9 no considerar la presión a la que estarán sometidos los sensores. Ver aclaración No. 6

description: Para los items de 1 al 9: Indicar la presión de las líneas del proceso que estarán sometidos los sensores.

answer: Estimado usuario, las terminaciones de los conductores de los ítems 1 a 9 no deberán tener ferrules únicamente cable. Ver aclaración No. 7.

description: Para los fittings ajustables de conexión, qué materiales de ferrule están permitidos ofrecer?

answer: ACLARACIÓN 1: En el numeral 3.5 del pliego y numeral 16 de la Fase Preparatoria PLAZO DE EJECUCIÓN, en el presente proceso de contratación, se indica: ?Plazo de ejecución: Ciento veinte 120 días calendario a partir de la suscripción del contrato.? Se aclara el siguiente detalle:?El plazo para la ejecución de este contrato es de 120 días a partir de la notificación de que el anticipo se encuentra disponible.?

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2: en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en el Ítem 5 en la fila 4 ?TIPO? se indica que la longitud de la sonda ?Longitud útil de la sonda: 99 mm". Sin embargo, se acepta la alternativa de 4? 101,6 mm siempre y cuando se cumplan las demás especificaciones técnicas.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 3: en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en el Ítem 9 en la fila 4 ?TIPO? se indica que la longitud de la sonda ?Longitud útil de la sonda: 3 7/8". Sin embargo, se acepta la alternativa de 4? 101,6 mm siempre y cuando se cumplan las demás especificaciones técnicas.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 4: en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en el Ítem 10 y 11 se aclara que el material deberá ser termoestable fenólico o superior.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 5: en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en el Ítem 12, en la fila 4 ?TIPO? se aclara que el termopozo deberá ser para el ítem 4.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 6: en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en el Ítems 1 a 9, no se deberá considerar la presión a la que estarán sometidos los sensores debido a que los mismos estarán insertos en termopozos.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 7: en el documento Fase Preparatoria en el numeral ?20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES? en el Ítems 1 a 9 en los todos los conductores no deberán tener ningún terminal para conexión eléctrica.

description: ACLARACION

answer: SE ADJUNTA ARCHIVO DE RESPUESTA

description: Se solicita al oferente, completar la información del formulario 1.1. ?PRESENTACIÓN Y COMPROMISO? y del formulario 1.3. ?NÓMINA DE SOCIOSS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES DE PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES?, de conformidad con lo indicado en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP. Favor revisar acta.

name: COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL EUROINSTRUMENTS INGENIERIA CIA. LTDA.

description: Se solicita al oferente, completar toda la información de la fase preparatoria, del numeral 20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Favor revisar el acta de convalidación de errores.

answer: Estimados Sres. EMPRESA ELÉCTRICA QUITODe acuerdo con la notificación de convalidación de errores solicitada del proceso SIE-EEQ-GGS034-2020, se adjunta los documentos y formularios solicitados con toda la información técnica.Les agradezco su ayuda y quedo atento a cualquier inquietud adicional.FAVOR CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DE LA MISMA POR ESTE MISMO MEDIO. GRACIASSaludos cordialesBest regardsLuis Anibal OrtizEuroinstruments Cia. Ltda.

description: Se solicita al oferente, completar toda la información de la fase preparatoria, del numeral 20. CONSIDERACIONES DE LOS BIENES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Favor revisar acta de convalidacion.

description: PROVISIÓN DE SENSORES DE TEMPERATURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DE LA CENTRAL TÉRMICA GUALBERTO HERNÁNDEZ

ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER

streetAddress: ISLA SEYMOUR RIO COCA N43-189 JIPIJAPA

legalName: ARIAS PIARPUEZAN DIEGO JAVIER

streetAddress: AVENIDA EUGENIO ESPEJO RINCON DEL VALLE 24-10 CUMBAYA

INNOVATRONICA S.A.

streetAddress: AVENIDA GASPAR DE VILLARROEL AVENIDA 6 DE DICIEMBRE E10-121 EL BATAN

legalName: INNOVATRONICA S.A.

ELLOIL CIA. LTDA.

streetAddress: AVENIDA LOS PINOS CESAR TERAN LOPEZ E13-165 EL INCA

legalName: ELLOIL CIA. LTDA.

IAPROCESS S.A.

streetAddress: AV OSWALDO GUAYASAMIN RODRIGO NUÑEZ OE4-76 TUMBACO

legalName: IAPROCESS S.A.

title: Subasta


description: FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA

description: FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA

description: HERRAMIENTAS MANUALES CON APLICACION TERMICA

name: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.

description: SE ADJUDICA A ESTE PROVEEDOR POR CUANTO SU OFERTA TECNICA  Y ECONÓMICO CUMPLIO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA INSTITUCION.

title: HERRAMIENTAS ELECTROMECANICAS DE USO MANUAL, CON MOTOR ELECTRICO INCORPORADO

description: FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA

description: FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA

title: SIE-EEQ-GGS036-2020-3214

answer: Estimado usuario, favor referirse a la aclaración 1.

description: Podría por favor aclarar con más detalle e tipo de pruebas solicitas en el item 2 de Otros parámetros requeridos por al entidad?

answer: Estimado usuario, favor referirse a la aclaración 2.

description: 1.Con respecto a la especificación técnica solicitada Nro. 13, es factible se acepte una fusionadora con pantalla de las siguientes características: -Touch - LCD a color. -Disposición de 3+1 luces LED para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.-La cámara de empalme es lo suficientemente amplia para facilitar el proceso de fusión.

answer: Estimado usuario, se acepta su petición, favor referirse a la aclaración 3.

description: 2.Con respecto a la especificación técnica solicitada Nro. 20, por favor indicar si es factible se acepta que la prueba de tensión sea de 1.96 N.?

answer: Estimado usuario, no se acepta su petición, favor referirse a lo indicado en el numeral 2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia, Ítem 1.1 del Pliego y de la Fase Preparatoria al numeral 20. Consideraciones del bien o servicio, ítem 21 Número de ciclos empalme- calentamiento con la batería completamente cargada: ?Mínimo 230 Ciclos completos?.

description: 3.Con respecto a la especificación técnica solicitada Nro. 21, por favor indicar si es factible se acepte que la batería tenga una capacidad de 220 ciclos de empalme completos.

answer: Estimado usuario, no se acepta su petición, favor referirse a lo indicado en el numeral 2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia, Ítem 1.1 del Pliego y de la Fase Preparatoria al numeral 20. Consideraciones del bien o servicio, ítem 23.2 Capacidad de batería: ?Mínimo 6.000 mAh?

description: 4.Con respecto a la especificación técnica solicitada Nro. 23.2, por favor indicar si es factible se acepte que la batería tenga una capacidad de 3000 mAh.

answer: Estimado usuario, según cronograma establecido en el portal de Compras Públicas, se especifica la entrega de ofertas para antes de las 10:00 am del día 08 de enero del 2021, favor regirse al cronograma establecido.

description: Las respuestas al proceso es el 7 de Enero 2021 y la entrega de oferta el 8 de Enero de 2021, es factible la entrega de la oferta se pueda realizar el 12 de Enero de 2021. Gracias

answer: ACLARACIÓN 1: En la Sección IV. Evaluación de las ofertas técnicas, Otros parámetros resuelto por la entidad contratante del Pliego y en el numeral 23.5 OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, Ítem 2. Protocolo de pruebas tipo: se reemplaza el siguiente cuadro: Protocolo de pruebas tipo . Por: Certificado de conformidad... Favor revisar acta.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2: En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia, Ítem 1.1 del Pliego y al numeral 20. Consideraciones del bien o servicio, ítem 13. Medio de visualización, de la Fase Preparatoria, se reemplaza el siguiente texto:Texto original:?Pantalla touch que permita una visión clara del proceso de empalme, con cámara CMOS?Se reemplaza por:?Pantalla táctil?Favor revisar acta.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 3: En el numeral 2.3 Especificaciones técnicas o términos de referencia, Ítem 1.1 del Pliego y al numeral 20. Consideraciones del bien o servicio, ítem 20. Prueba de tensión, de la Fase Preparatoria, se reemplaza el siguiente texto:Texto original:?2.0N?Se reemplaza por:?Mínimo 1.96N?Favor revisar acta

description: ACLARACION

answer: Señores Empresa Electrica, se adjunta la respuesta a la convalidacion solicitada.

description: Favor presentar la documentación de respaldo del Certificado de conformidad solicitado.Favor revisar acta.

description: ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE FUSION DE FIBRA OPTICA CON ACCESORIOS

streetAddress: PABLO PAREDES AV GALO PLAZA LASSO E2 - 34 EL INCA

title: Subasta


description: SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DE LOS RESIDUOS (URBANOS E INDUSTRIALES)

description: SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS PROPIEDADES QUIMICAS Y BIOLOGICAS DEL AIRE, EL AGUA, LOS RESIDUOS (URBANOS E INDUSTRIALES), COMBUSTIBLES, METALES, SUELOS, MINERALES, ALIMENTOS Y PRODUCTOS QUIMICOS

description: Cumple requerimientos solicitados y por mejor resultado de la subasta.

title: SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS DE  COMPOSICION Y PUREZA

title: SIE-EEQ-PSA001-2020-3214

answer: Efectivamente como lo menciona el Art. 65 de la codificación de resoluciones, numero 1: ??En el caso que la persona jurídica posea un tiempo de constitución menor a doce 12 meses, la experiencia podrá ser acreditada por sus accionistas, representante legal o personal en relación de dependencia.?. La experiencia del oferente se valida tomando en consideración la constitución de la persona jurídica formulario 1.3 y de acuerdo al requerimiento de la entidad contratante en el formulario 1.7 de la oferta. El numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima de las condiciones particulares del pliego, indica la experiencia mínima que deberá acreditar el oferente, ya sea en número o dimensión de proyectos similares, o montos contractuales. El tiempo durante el cual se podrá acreditar la experiencia será previo a la publicación del procedimiento.

description: Estimada comisión, una personas jurídica con existencia legal menor a un año puede presentar ofertas tal como lo indica el articulo 65 CODIFICA RESOLUCIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA a través de las experiencias de sus socios, las mismas que serán válidas tomando en consideración la fecha de publicacion del proceso de contratación o hasta la fecha de entrega de ofertas?

answer: Conforme lo menciona en el documento información para la Fase Preparatoria, en el numeral 22.4 Experiencia General y Específica del Oferente, se deberá acreditar experiencia en servicios de análisis mediante cromatografía de gases para la determinación de PCBs en aceites dieléctricos y se deberá presentar certificados o actas de entrega recepción parcial o definitiva acompañados de la copia de la factura que avalen la experiencia o factura. No se aceptará experiencia en monitoreo de agua debido a que se requiere el análisis del aceite dieléctrico de transformadores, lo cual no se podría demostrar con el análisis de agua.

description: Buenas tardes, por confirmar si como experiencia se puede considerar la realización de monitoreo de agua y análisis de PCBs en esas matrices, se contaría con el certificado emitido por el cliente, facturas y orden de servicio.

answer: Conforme lo menciona en el documento información para la Fase Preparatoria, en el numeral 9 Metodología,  Para realizar el análisis se requiere seguir el procedimiento de la Norma técnica ASTM D 4059-00, donde se establecen métodos de medición, interpretación y análisis de resultados. Dentro de este concepto el cálculo de PCBs totales en mg/kg o ppm se define como la sumatoria de los Bifenilos Policlorados: Aroclor 1221, Aroclor 1232, Arclor 1242, Aroclor 1248, Aroclor 1254, Aroclor 1260, entre otros.

description: Es requerido que cada cada uno de los parámetros aroclor  cuenten con acreditación?

answer: Conforme lo menciona en el documento información para la Fase Preparatoria, en el numeral 22.2 Personal Técnico Mínimo y 22.3 Experiencia Mínima del Personal Técnico, el responsable técnico de cromatografías deberá tener la titulación académica de tercer nivel en Ingeniería Química, Ingeniería en Bioquímica, Ingeniería Ambiental y la experiencia mínima requerida que debe acreditar es de tres años como técnico de cromatografías realizada en los últimos 10 años. Favor revisar Aclaración No. 1.

description: En cuanto a la experiencia del técnico en cromatografía, es posible que sea un Lcdo. en Química analítica ya que ellos son los especializados en análisis.

answer: El presupuesto referencial fue determinado mediante estudio de mercado considerado adjudicaciones de años anteriores y cotizaciones presentadas, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de Agosto de 2016 misma que expide la codificación y actualización de resoluciones emitidas por del SERCOP, reformada mediante la Resolución No. R.E.-SERCOP-2018-0000088.

description: Por favor considerar que el presupuesto para el concurso es extremadamente bajo, existe la posibilidad de un error en el monto a ser ofertado?

answer: No es posible contar con esa información. Conforme lo menciona en el documento información para la Fase Preparatoria, en el numeral 9 Metodología, la ejecución del servicio se lo coordinará a través del Administrador del contrato, de acuerdo a un cronograma de trabajo generado entre  el contratista y el administrador del contrato, el administrador será quien entregará las muestras de aceite dieléctrico individuales o grupales a medida que la Empresa Eléctrica Quito lo requiera.

description: Adicional en cuanto a los pliegos, no se especifica cuantas muestras el laboratorio retiraría mensualmente para el respectivo análisis. Por favor es posible contar con esa información?

answer: No se posee un cronograma definido para la entrega de muestras. Conforme lo menciona en el documento información para la Fase Preparatoria, en el numeral 9 Metodología, La ejecución del servicio se lo coordinará a través del Administrador del contrato, de acuerdo a un cronograma de trabajo generado entre  el contratista y el administrador del contrato, el administrador será quien entregará las muestras de aceite dieléctrico individuales o grupales a medida que la Empresa Eléctrica Quito lo requiera.

description: Se puede confirmar si se tiene un cronograma definido para la entrega de muestras? Mensual? Trimestral? Y cantidad por cada entrega?

answer: Estimado usuario, si está interesado en participar en este procedimiento debe presentar  su oferta de conformidad con las condiciones y requisitos  definidos en los documentos precontractuales, publicados en el presente procedimiento. Observar las consideraciones dispuestas en el archivo ?DIRECTRICES PARA LA ENTREGA DE OFERTAS DIGITALES?, así como ?OFICIO SERCOP - OFERTAS DIGITALES?, mismos que se encuentran disponibles como anexos al pliego versión USHAY. En caso de que opte por la presentación física, a más de subir al portal de compras públicas, esta deberá ser presentada  en las oficinas de la Empresa Eléctrica Quito, de acuerdo con los datos de dirección de entrega descritos en la convocatoria del pliego numeral 3 y por favor notificar de esta presentación al correo electrónico nacaro@eeq.com.ec, ptandrade@eeq.com.ec con fecha y hora de recepción para coordinar la misma. notificación que debe incluir la fecha y hora de ..... VER CONTINUACIÓN EN  ACTA ADJUNTA

description: Se puede confirmar que la entrega de la oferta sea de manera digital únicamente debido al estado actual

answer: Art. 12 tercer inciso Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072 codificación de resoluciones, señala: ?las entidades contratantes, al momento de crear y publicar la documentación del procedimiento de contratación quedan prohibidas de publicar a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública información que permita identificar el presupuesto referencial del objeto de contratación, con el fin de cumplir con lo señalado en el artículo 265 de esta Codificación.? Por lo tanto, no es posible atender su inquietud.

description: Se podría confirmar el presupuesto referencial para este proceso?

answer: No se puede realizar pruebas rápidas.  Conforme lo menciona en el documento información para la Fase Preparatoria, en el numeral 8 Alcance de la Contratación, esta contratación comprende el análisis mediante cromatografía de gases a 2.000 dos mil muestras de aceite dieléctrico contenidas en frascos de vidrio ambar y que se encuentran en instalaciones de la EEQ, con la emisión de informes individuales en digital y físico, en el que se evidencie los resultados analíticos de los parámetros: Aroclor 1242, Aroclor 1254, Aroclor 1260, y PCBs Total.

description: Se pueden realizar pruebas rápidas y sobre los que de positivo correr las cromatografías o todas las lecturas deben ser cromatográficas?

answer: La acreditación del laboratorio si puede ser internacional pero debe estar acreditada por el SAE. Conforme lo menciona en el documento información para la Fase Preparatoria, en el numeral 22.5 Otros parámetros resueltos por la Entidad Contratante, se deberá presentar el Certificado de acreditación avalado y vigente por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE para determinación de PCBs por cromatografía de gases.

description: La acreditación de laboratorio puede ser internacional y  avalada por el SAE?

answer: ACLARACIÓN 1: En el documento Información para la Fase Preparatoria, en el numeral 22.2 Personal Técnico Mínimo, se solicita que el responsable técnico de cromatografías deberá tener la titulación académica de Ingeniería Química, Ingeniería en Bioquímica, Ingeniería Ambiental. Sin embargo, también se aceptará las titulaciones de Lcdo. En Química Analítica, siempre y cuando cumplan la experiencia mínima requerida en el documento información para  la Fase Preparatoria, numeral 22.3 Experiencia Mínima del Personal técnico.

description: ACLARACION

description: Servicio de análisis de cromatografía de gases para determinación de Bifenilo Policlorados (PCB´s) en muestras de aceite dieléctrico de la Empresa Eléctrica Quito.

mainProcurementCategory: services

LABCESTTA S A

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: EDUARDO KIGMAN   MIGUEL JIJON L 05 LIZARZABURU

legalName: LABCESTTA S A

ELICROM CIA. LTDA.

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: PRIMERA  SOLAR 10 TARQUI

legalName: ELICROM CIA. LTDA.

title: Subasta


description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRO EQUIPO ELECTRICO N.C.P.

title: SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS N.C.P.

title: SIE-EEQ-PSA002-2020-3214

answer: Estimado usuario se acepta su solicitud, en este sentido para el equipo mínimo definido en el numeral 4.1.2 Equipo Mínimo de los pliegos y 23.1 EQUIPO MINIMO de la fase preparatoria en vehículos se requiere: Camioneta 4x2 o 4x4, cabina simple o cabina doble. Apto para circular en caminos con lodo/piedra o condiciones agrestes. Apto para transportes de personal, materiales como: paneles fotovoltaicos, baterías, inversor, regulador, postes para fijación de paneles y demás actividades afines de la contratación. Revisar aclaración 4.

description: Buenos Dias. se puede participar con camionetas 4 X 2 unicamente.

answer: Estimado usuario, para la presentación de ofertas y convalidaciones en el caso de ser requeridas, se deberá observar las consideraciones dispuestas en el archivo ?Consideraciones de entrega de ofertas y convalidaciones procedimientos generados mediante MFC USHAY?, así como ?OFICIO SERCOP – SERCOP- 2020 – 0022 - C?, archivos que se encuentran disponibles como anexos a esta aclaración.  A más de subir al portal de compras públicas la oferta, esta debe ser enviada conforme al cronograma establecido, a los correos electrónicos dlarco@eeq.com.ec , aabarca@eeq.com.ec.

description: BUENOS DIAS LA OFERTA SE PUEDE ENTREGAR FISICAMENTE O SOLO POR LOS MEDIOS ELECTRONICOS INFORMADOS EN ARCHIVO ANEXO?

answer: ACLARACIÓN 1:  En el numeral 3.5 del pliego y numeral 16 de la Fase Preparatoria PLAZO DE EJECUCIÓN, en el presente proceso de contratación, se indica: ?Plazo de ejecución: 12 meses contados a partir de la suscripción del contrato.? Se aclara el siguiente detalle:?El plazo para la ejecución de este contrato es de 365 días contados a partir de la suscripción del contrato.?

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2:En el numeral 4.1.2  del pliego  y numeral 23.1 de la Fase Preparatoria REQUISITOS MÍNIMOS – ITEM 1 : VEHÍCULOS del presente proceso de contratación, se indica: ?Medio de comprobación: El oferente deberá presentar ... Se Aclara el siguiente detalle:?En caso de vehículos de propiedad del oferente deben presentar copia de la matrícula vigente. En caso de vehículos que no sean de propiedad del oferente presentar compromiso de arrendamiento suscritos por las partes acompañado de la copia de matrícula correspondiente o compromiso de compra del bien para ejecución del contrato, en donde adjunte proforma y catálogo en los cuales se identifiquen las especificaciones para validación de las mismas. Se entenderá como matrícula vigente, Favor revisar Acta.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 3:En el numeral 4.1.2  del pliego  y numeral 23.1 de la Fase Preparatoria REQUISITOS MÍNIMOS –ÍTEM 2. EQUIPO GPS: ITEM 3, Cámara fotográfica o celular con cámara: Se Aclara el siguiente detalle:?Medio de Comprobación: Los oferentes deberán presentar por cada equipo y/o instrumento propuesto. Facturas a nombre del propietario en donde se constante las características que se solicitan de cada equipo, o compromisos de  arrendamiento suscrito por el promitente arrendador y oferente, o compromisos de compraventa incluyendo proforma y/o catálogo o cualquier otro documento que certifique la disponibilidad del equipo y cumplimiento de características técnicas. Quedando a salvo el derecho de la EEQ, verificar los datos consignados. Favor revisar acta.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN  4: Para el equipo mínimo definido en el numeral 4.1.2 Equipo Mínimo de los pliegos y numeral 23.1 de la Fase Preparatoria REQUISITOS MÍNIMOS – ITEM 1 VEHÍCULOS  se indica: Camioneta 4x4, cabina simple o cabina doble. Apto para circular en caminos con lodo/piedra o condiciones agrestes. Apto para transportes de personal, materiales como: paneles fotovoltaicos, baterías, inversor, regulador, postes para fijación de paneles y demás actividades afines de la contratación. Se aclara el siguiente detalle:Camionetas 4x2 o 4x4, cabina simple o cabina doble. Apto para circular en caminos con lodo/piedra o condiciones agrestes. Apto para transportes de personal, materiales como: paneles fotovoltaicos, baterías, inversor, regulador, postes para fijación de paneles y demás actividades afines de la contratación. Favor revisar acta.

description: ACLARACION

description: SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, RETIRO Y REUBICACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AISLADOS EN EL ÁREA DE SERVICIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

SEIUS S.A.

streetAddress: AUTOPISTA RUMIÑAHUI OTTO AROZEMENA 41 CONOCOTO

legalName: SEIUS S.A.

GUALOTUÑA GUALOTUÑA CLAUDIO EDISON

region: IMBABURA

locality: IBARRA

streetAddress: PEDRO RODRIGUEZ ELOY ALFARO S/N SAN FRANCISCO

legalName: GUALOTUÑA GUALOTUÑA CLAUDIO EDISON

SERVICIOS Y COMERCIO TOPON CIA. LTDA.

streetAddress: LUIS HERNANDEZ AV. ILALO S9-176 CONOCOTO

legalName: SERVICIOS Y COMERCIO TOPON CIA. LTDA.

title: Subasta