description: CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V, PERO INFERIOR A 72.5 KV.

description: Cumple con las especificaciones técnicas y conviene a los intereses de la contratante EEASA.

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-EEASA-127A-2020-3233

answer: Estimados para garantizar una adecuada operación, mantenimiento, soporte técnico, desarrollos, actualizaciones de firmware y compatibilidad de versiones, la comisión técnica ha establecido que el switchgear y relé sean de la misma marca.

description: Estimada Comisión técnica, buenos días, para el rubro A.  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO AÉREO TRIFÁSICO Y ACCESORIOS, item 1.1 Switchgear y relé deben ser de la misma marca Indicar, pregunta favor aceptar que el control sea de diferente marca a la del switchgear, siempre y cuando sea validado con reportes de pruebas tipo de laboratorio acreditado por la ILAC, ya que con esto se permitiría que varías marcas participen en este proceso y con el reporte de prueba validado por laboratorio acreditado se daría validaría la calidad del equipo.

answer: Estimados los equipos deben cumplir con la versión de las normas solicitadas en los pliegos o versiones más recientes

description: Estimada Comisión técnica, buenos días, para el rubro A.  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO AÉREO TRIFÁSICO Y ACCESORIOS, item 1.5 favor confirmar si la norma requerida sería la IEC 62271-111-2019, ya que las IEC 62271-111-2012 está obsoleta, al igual C37.90.1-2012 que se encuentran obsoletas.

answer: Estimados favor considerar lo establecido en los pliegos.

description: Estimada Comisión técnica, buenos días, para el rubro A.  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO AÉREO TRIFÁSICO Y ACCESORIOS, item 7.3 favor aceptar Memoria no volátil ? 1 GB Memoria volátil ? 512 MB

answer: Estimados favor considerar lo establecido en los pliegos.

answer: Estimados favor considerar lo establecido en los pliegos.

description: Estimada Comisión técnica, buenos días, para el rubro A.  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO AÉREO TRIFÁSICO Y ACCESORIOS, item 11.7, favor considerar con una capacidad de 4000 eventos.

answer: Estimados los equipos deben cumplir con la versión de las normas solicitadas en los pliegos o versiones más recientes.

description: Estimada Comisión técnica, buenos días, para el rubro 14.1 documentación técnica, Favor confirmar si los certificados serían basados al item 1.5 y que las normas presentar serían IEC 62271-111-2019, ya que las IEC 62271-111-2012 está obsoleta al igual C37.90.1-2012 que se encuentra obsoleta.

answer: Estimados favor considerar certificados de calidad del producto que se oferta.

description: Estimada Comisión técnica, buenos días, para el rubro 14.5 favor confirmar que el certificado SAE será bajo norma ISO o prueba tipo

answer: Estimados agradecemos la propuesta, la EESA establece los modelos de pliegos y contratos conforme al marco legal vigente

description: Amablemente solicitamos que se considera una cláusula de Daños Indirectos y Consecuenciales como sigue: LAS PARTES, sus directores, agentes, empleados y accionistas no serán responsables, en ningún caso, por daños incidentales, indirectos, consecuenciales o especiales de ninguna naturaleza, incluyendo, pero no limitándose a, pérdida de ingresos, pérdida de utilidades, pérdidas derivadas de la imposibilidad de usar los equipos, costos de reemplazo de energía, costo de capital o lucro cesante.

answer: Estimados agradecemos la propuesta, la EESA establece los modelos de pliegos y contratos conforme al marco legal vigente

description: Muy amablemente solicitamos considerar para multas, que la penalidad, producto de algún retraso, será de máximo 0.5% del ítem retrasado, por cada semana de retraso, hasta un máximo de 10% del valor del ítem en mora.

answer: Estimados agradecemos la propuesta, la EESA establece los modelos de pliegos y contratos conforme al marco legal vigente

description: Solicitamos amablemente considerar el límite de responsabilidades, considerando que, en ningún caso la responsabilidad del contratista, sus directores, agentes, empleados y accionistas frente a LA COMPAÑÍA, derivada de incumplimientos en la ejecución de la presente orden de compra o contrato, incluidas las penalidades pactadas y demás responsabilidades a su cargo, excederá el 100% del valor total en planta de los equipos suministrados o del valore de los servicios prestados, salvo en los casos de dolo o culpa grave en los cuales la responsabilidad será plena

answer: Estimados si la propuesta considera un puerto ethernet adicional para gestión local del equipo, e independiente de los dos puertos ethernet solicitados para integración por protocolo, se aceptaría la propuesta

description: Solicitamos amablemente aceptar para el relé de protección un puerto frontal ethernet para la gestión, independiente de los puertos de integración. Favor su confirmación.

answer: Estimados favor considerar la precisión de voltaje y corriente de 0.08% lectura + 0.02% rango para el ítem B Maleta de Pruebas Equipos Automáticos de Redes de Distribución

description: Favor considerar que nuestro entendimiento, para el Item 7.1, 8.1  La precisión del equipo en voltaje y corriente es de 0.08% lectura + 0.02% rango y NO 0.008% lectura + 0.02% rango, Favor confirmar nuestro entendimiento.

answer: Estimados favor considerar conector adaptador tipo bayoneta.

description: Favor confirmar que el control ENTEC ETMFC101 es de rosca o bayoneta ?

answer: Estimados cualquier información complementaria a la establecida en el presente pliego para cada uno de los adaptadores ítem B, se revisará la pertinencia en etapas posteriores

description: Favor confirmar que la EEASA Ssuministrará en Excel la función de cada pin del conector del control OVR3, PDC 2000

answer: Estimados, para una adecuada revisión de cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, favor entregar obligatoriamente la oferta de manera física

description: Entendemos que debido a la situación del COVID 19, la EEASA aceptará el envió de la oferta en formato electronica, vía email. Favor confirmar nuestro entendimiento.

answer: Estimados las especificaciones técnicas fueron establecidas conforme a las necesidades técnicas y tecnológicas de la EEASA,  y en base a los desarrollos de hardware y software de diferentes marcas de equipos automáticos de distribución a nivel internacional, es decir procurando el cumplimiento de varias marcas, y que los equipos a adquirir posean las mejores funcionalidades para un óptimo aprovechamiento de los recursos a invertir, en particular del ítem B inciso 10.4 corresponde a una funcionalidad de automatización de la distribución que poseen varios fabricantes

description: En el punto 10.4  del cuadro de especificaciones tecnicas se solicita un  "Módulo para creación, configuración y visualización en línea de esquemas preestablecidos de restablecimiento automático de carga" por favor indicar si lo que se requiere es el software "Smart Grid Automation SGA". En caso de ser positiva su respuesta, respetuosamente le hacemos conocer que estaria dirigiendo este proceso a una marca en particular, situacion que contradice la libre participacion e igualdad que debe regir en estos procesos.

answer: Estimados las especificaciones técnicas fueron establecidas conforme a las necesidades técnicas y tecnológicas de la EEASA, y en base a los desarrollos de hardware y software de varias marcas a nivel internacional, procurando aprovechar al máximo los recursos públicos invertidos, en particular los incisos 10.4 y 10.5 permite que el personal de ingeniería de control y protecciones adapte y desarrolle sus propias funciones de automatización a su medida sin depender del desarrollo del fabricante y o contratación de servicios adicionales

description: Con respecto a los puntos 10.4 & 10.5 de las especificaciones técnicas, luego de consultar a varios fabricantes, solamente UNO de ellos cumple con dichos parámetros. Rogamos la eliminación de los puntos 10.4 & 10.5, en vista de que no son necesarios para la operación y mantenimiento de los equipos solicitados en los pliegos. Al aceptar nuestra solicitud NO se afectaría a la libre participación tipificada en la ley de compras publicas.

answer: Estimados las especificaciones técnicas fueron establecidas conforme a las necesidades técnicas y tecnológicas de la EEASA, y en base a los desarrollos de hardware y software de varias marcas a nivel internacional, procurando aprovechar al máximo los recursos públicos invertidos, en particular los incisos 11.7, 11.8 y 11.9 permiten que el personal de calidad de energía, operadores SCADA, gestionen y visualicen de manera rápida y centralizada la información de eventos de interrupciones, perturbaciones y armónicos

description: Los puntos 11.7, 11.8 y 11.9, los mismos que son módulos para diferentes aplicaciones. Solamente los posee un fabricante de Reconectadores en el mundo. Solicitamos en la medida de lo posible el retiro de las mismas.

answer: Favor considerar un rango de corrientes que garantice con los niveles de error de las señales solicitadas

name: INNOVACIONES DE INGENIERIA ELECTRICA IIE S.A

description: 1.ANEXO 1, Ítem 07: Favor indicar el rango de corriente que deben poder genera las 3 salidas de corriente independientes solicitadas

answer: Estimados los Ítem 9.2 y 9.3 ENTRADAS BINARIAS no están relacionadas con las establecidas para el ítem 8 SEÑALES SINUSOIDALES DE VOLTAJE

description: 2.ANEXO 1, Ítem 9.2 y 9.3Favor confirmar que los puntos 9.2 y 9.3 corresponden a características de las salida de tensión punto 8

answer: Estimados se establece este requerimiento por cuanto el equipo solicitado es portable, para pruebas en campo que en ciertos casos no se dispone de una alimentación de la red eléctrica principal, por lo tanto es un requerimiento de cumplimiento obligatorio

description: 3.ANEXO 1, Ítem 18 – Inversor Portátil 12/24 VDC / 120 VACEste equipo no es parte del sistema de pruebas y contradice al punto 11 de la especificación en la que se solicita que la alimentación este en el rango de 120/240 Vca +/- 10%  a  60 Hz y por tanto los fabricantes del sistema de pruebas no pueden garantizar su operación con un equipo / accesorio no fabricado por ellosFavor confirmar que la alimentación del sistema de pruebas será en el rango de 120/240 Vca +/- 10%  a  60 Hz

answer: Estimados favor considerar conector adaptador tipo bayoneta

description: 4.ANEXO 1, Ítem 30Favor confirmar que el acople para los controladores ENTEC es del tipo Bayoneta. Actualmente se dispone de adaptadores con acople tipo ?rosca?. es posible acepten este tipo de adpatador de controlador?

answer: Estimados favor considerar la cerradura para locker metálico de oficina.

description: 5.ANEXO 1, Ítem 34 - Cerradura para locker metálicoFavor confirmar que se refieren a que la caja de transporte del sistema de pruebas disponga de un sistema de cerradura metálico que impida el acceso de personas no autorizadas

answer: Estimados favor presentar el certificado de calidad del producto que se esta ofertando

description: ESTIMADA COMISION TECNICA, BUENAS TARDES, FAVOR CONFIRMAR QUE EL CERTIFICADO SAE , SE ENTREGARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO

answer: Adjunto a la oferta física, sírvanse todos los oferentes presentar en CD la totalidad de la oferta escaneada, para dar cumplimiento a políticas de control interno.

description: ACLARACION

answer: Estimados, acusamos recibo que no se requiere convalidación, gracias

description: No requiere convalidación

description: No requiere convalidación

description: No requiere convalidación

description: No requiere convalidación

answer: Estimados Señores,Adjuntamos la convalidación según los requerimientos solicitados por la EEASA.Saludos

description: No requiere convalidación

answer: Estimados Señores,Adjuntamos la convalidación según los requerimientos solicitados por la EEASA.Saludos

description: No requiere convalidación.

description: No requiere convalidación.

description: de mejor costo, en los términos del numeral 17 del artículo 6 de la LOSNCP, para la ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN AUTOMÁTICO DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN DE MV EEASA 2020

SILVATECH S.A.

streetAddress: JOSE VICENTE TRUJILLO BOGOTA 413 XIMENA

legalName: SILVATECH S.A.

ABB ECUADOR S.A.

streetAddress: AV OSWALDO GUAYASAMIN LA SIEMA E4-145 CUMBAYA

legalName: ABB ECUADOR S.A.

ELSYSTEC S.A.

streetAddress: VASCO DE CONTRERAS AV. MAÑOSCA N35-251 BENALCAZAR

legalName: ELSYSTEC S.A.

title: Subasta


name: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

Unidad

scheme: SERCOP

description: HERRAJES AEREOS

scheme: CPC

description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES PARA REDES DE DISTRIBUCION

currency: USD

description: CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO Y CONVIENE A LOS INTERESES ECONOMICOS DE LA EEASA

title: PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC

description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES PARA REDES DE DISTRIBUCION

title: SIE-EEASA-129-2020-3233

status: complete

answer: Si con el número de hilos se cubre exactamente el diámetro especificado por la EEASA, no hay inconveniente en aceptar un mayor número de hilos.

description: Buenos días, se podría entregar un terminal preformado para cable tensor con mas de 6 hilos?muchas gracias

answer: La cantidad del bien a adquirir consta en el Anexo 2 de Distributivo de bodegas, son 5000 unidades de terminal preformado  9,51 mm para cable tensor. Según lo dispuesto en la Resolución SERCOP-2016-0000072, en las disposiciones relativas a los procedimientos de subasta inversa electrónica, en el artículo 265 referente a presupuesto referencial señala que éste no será visible para los oferentes, como también no se encuentra publicado en ninguno de los documentos del procedimiento de contratación disponibles en el Portal Institucional del SOCE.

description: Estimados señores, Por favor su ayuda en informar el presupuesto referencial, debido a que no se puede calcular por la cantidad del bien ofertado. 1Saludos cordiales

answer: Por favor se requiere la entrega de la oferta de forma física para una mejor revisión.

name: MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE CIA. LTDA.

description: Estimaos miembros de la comisión técnica, por favor indicar si la oferta se debe presentar en físico ó es valido en digital

answer: No se requieren muestras sino únicamente fotografías del material ofertado. Se recomienda verificar el material que se dispone en bodegas de la EEASA.

description: Estimaos miembros de la comisión técnica, por favor indicar si se requiere la presentación de muestras en el proceso

answer: Los preformados son para utilizarse en redes aéreas de energía eléctrica.

description: Sr EEASA los preformados son para cables de energía eléctrica o son para fibra óptica

description: No requiere convalidación

description: No requiere convalidación

name: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

description: No requiere convalidación

answer: Se acuerdo a lo indicado no se envía convalidación

description: No requiere convalidación

answer: Estimados Empresa Eléctrica  Ambato Regional Norte SA, adjunto respuesta de convalidación de errores solicitada.

description: Presentar el certificado del SAE que acredite el cumplimiento de normas.

answer: Estimados Señores EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., adjuntamos el documento avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano SAE solicitado, el cual correspondiente al certificado de cumplimiento de norma del sistema de gestión de calidad.Saludos Cordiales.

answer: se adjunta oficio de respuesta y los soportes necesarios.

description: Presentar documentos claros y legibles que respalden las garantías general y específica.

description: No requiere convalidación.

answer: De acuerdo a lo indicado no se envía convalidación

description: No requiere convalidación.

description: ADQUISICIÓN  DE TERMINAL PREFORMADO 9,51 MM  PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

INELECTRIC CIA.LTDA.

region: AZUAY

locality: CUENCA

countryName: ECUADOR

streetAddress: JAIME ROLDOS GUAPONDELIG 1-38 HUAYNACAPAC

scheme: EC-RUC

legalName: INELECTRIC CIA.LTDA.

ELEKTRON CIA LTDA.

streetAddress: HURTADO DE MENDOZA GUAPONDELIG 6-33 TOTORACOCHA

legalName: ELEKTRON CIA LTDA.

ACRETI S.A.

roles: supplier tenderer

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 BELISARIO QUEVEDO

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

streetAddress: RIO PALORA AV. AMAZONAS OE3-33 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

roles: buyer procuringEntity

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

streetAddress: Av. 12 de Noviembre Espejo 11-29 HUACHI LORETO

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: CHASIS CABINADO DE CAMION

description: CHASIS CABINADO DE CAMION

description: CHASIS CON MOTOR PARA VEHICULOS DE CARRETERA

description: CONFORME A LOS ARGUMENTOS QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN MOTIVADA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

title: CHASIS EQUIPADOS CON MOTORES PARA  VEHICULOS AUTOMOTORES

description: CHASIS CABINADO DE CAMION

description: CHASIS CABINADO DE CAMION

title: SIE-EEASA-130-2020-3233

answer: Estimado oferente,  sobre su consulta me permito informar que el ?CILINDRAJE? solicitado en el formulario  Anexo No 1 especificaciones técnicas mínimas es primordial, toda vez que en este vehículo se instalará un elevador hidráulico para el mantenimiento en redes de distribución de medio y bajo voltaje, lo cual permitirá garantizar la integridad física de los operadores de estos equipos, por lo tanto me permito ratificar que el cilindraje requerido es de 7.500 cc mínimo.

description: Señores de la Comisión Técnica, en el apartado "CILINDRAJE", por favor permitir la participación de unidades equipadas con motores de 7.200 c.c., que pueden ofrecer la potencia y torque requeridos.

answer: Estimado oferente sobre su consulta  de ?SUSPENSIÓN DELANTERA?, se acoge su pedido si el sistema cumple con la función requerida y la capacidad de carga solicitada en el pliego del proceso y sus anexos.

description: Señores de la Comisión Técnica, en el apartado "SUSPENSIÓN DELANTERA", por favor permitir la participación de unidades equipadas con suspensión de ballestas parabólicas.

answer: Estimado oferente sobre su consulta para ofertar vehículos con  ?SUSPENSIÓN POSTERIOR? tipo ballesta parabólica que no requiere paquetes auxiliares, cúmpleme informar que debido al trabajo para el cual se asignará este vehículo y que adicionalmente se instalará un elevador hidráulico, es necesario que la unidad disponga de paquetes  auxiliares,  por lo tanto solicitamos acogerse  a las especificaciones en el  pliego del proceso y sus anexos.

description: Señores de la Comisión Técnica, en el apartado "SUSPENSIÓN POSTERIOR", por favor permitir la participación de unidades equipadas con suspensión de ballestas parabólicas que no requiere paquetes auxiliares.

answer: Estimado oferente sobre su consulta ?CABINA CAPACIDAD?: esta especificación técnica indica la capacidad  de sus ocupantes con sus debidos cinturones de seguridad por logística del trabajo,  por lo tanto se solicita lo especificado en el pliego del proceso y sus anexos, es decir cabina con capacidad para tres personas.

description: Señores de la Comisión Técnica, en el apartado "CABINA CAPACIDAD", por favor permitir la participación de unidades equipadas con cabina para dos ocupantes.

answer: Estimado oferente,  sobre su consulta me permito informar que el ?CILINDRAJE? solicitado en el formulario  Anexo No 1 especificaciones técnicas mínimas es primordial, toda vez que en este vehículo se instalará un elevador hidráulico para el mantenimiento en redes de distribución de medio y bajo voltaje, lo cual permitirá garantizar la integridad física de los operadores de estos equipos, por lo tanto me permito ratificar que el cilindraje requerido es de 7.500 cc mínimo.

description: Señores de la Comisión Técnica, en el apartado "CILINDRAJE", favor aceptar la participación de unidades equipadas con motores de 7.200 c.c., que pueden ofrecer la potencia y torque requeridos. Gracias

answer: Estimado oferente sobre su consulta  de ?SUSPENSIÓN DELANTERA?, se acoge su pedido si el sistema cumple con la función requerida y la capacidad de carga solicitada en el pliego del proceso y sus anexos.

description: Señores de la Comisión Técnica, en el apartado "SUSPENSIÓN DELANTERA", favor aceptar la participación de unidades equipadas con suspensión de ballestas parabólicas.

answer: Estimado oferente sobre su consulta para ofertar vehículos con  ?SUSPENSIÓN POSTERIOR? tipo ballesta parabólica que no requiere paquetes auxiliares, cúmpleme informar que debido al trabajo para el cual se asignará este vehículo y que adicionalmente se instalará un elevador hidráulico, es necesario que la unidad disponga de paquetes  auxiliares,  por lo tanto solicitamos acogerse  a las especificaciones en el  pliego del proceso y sus anexos.

description: Señores de la Comisión Técnica, en el apartado "SUSPENSIÓN POSTERIOR", favor aceptar la participación de unidades equipadas con suspensión de ballestas parabólicas que no requiere paquetes auxiliares.

answer: Estimado oferente sobre su consulta ?CABINA CAPACIDAD?: esta especificación técnica indica la capacidad  de sus ocupantes con sus debidos cinturones de seguridad por logística del trabajo,  por lo tanto se solicita lo especificado en el pliego del proceso y sus anexos, es decir cabina con capacidad para tres personas.

description: Señores de la Comisión Técnica, en el apartado "CABINA CAPACIDAD", favor aceptar la participación de unidades equipadas con cabina para dos ocupantes.

answer: En atención a esta pregunta, cabe informar lo siguiente: Una vez subido el pliego del proceso al portal del SERCOP la Entidad no tiene opción para modificar el parámetro respecto al plazo de entrega y para atender esta petición sería necesario cancelar el proceso y reaperturar uno nuevo por lo tanto se notifica a los potenciales oferentes que el plazo de entrega del presente proceso se mantiene en 30 días.De acuerdo a lo dispuesto en artículo 4 de la resolución RE-SERCOP-2017-0000077 se incluye como parte de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 el artículo 271.1 referente a los términos mínimos para la entrega de bienes en la ejecución de un contrato de Subasta Inversa Electrónica en donde se establece que para los procedimientos cuyos montos van del  0,000002 al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado el término mínimo exigido es no menor a 7 días, lo cual determina que el plazo del presente proceso es superior al dispuesto en la normativa vigente de contratación pública.

description: Solicitamos a la comisión técnica analizar el tiempo de entrega de las unidades debido a la pandemia las fábricas han ido retomando sus labores paulatinamente esto a provocado retrasos en los despachos para lo cual solicitamos se acepte 30 días adicionales a lo solicitado en los pliegos.

answer: Estimado oferente en atención a esta  consulta  se aclara que la capacidad de carga mínima por ejes es igual a la sumatoria del eje delantero más el eje posterior, es decir 8.000 kg como mínimo.

description: Solicitamos a la comisión técnica se aclare la capacidad de carga por ejes en las especificaciones del camión de 5.100 cc la entidad solicita que sea de 8.000 kg. de capacidad de carga por ejes y también solicitan la capacidad de carga del eje delantero 3.600 kg mínimo y del eje posterior 7.700 kg. mínimo quisiéramos conocer si es la suma de los dos ejes tanto el delantero o posterior los 8.000 kg. que solicitan como mínimo.

answer: Estimado oferente sobre su  consulta en la capacidad de carga para el eje posterior, se aclara que el mismo es igual a 7.000  kg  o superior.

description: Solicitamos a la comisión técnica se acepte una  capacidad de carga en el eje posterior del camión de 5.100 cc que sea como mínimo de 7.500 kg.

answer: Estimado oferente sobre su consulta de los vidrios eléctricos y bloqueo central, se acepta el requerimiento solicitado, es decir, se puede ofertar tanto vidrios eléctricos y bloqueo central como también vidrios para acción manual y   sin bloqueo central.

description: Solicitamos a la comisión técnica se pueda aceptar en las especificaciones del camión de 5.100 cc poder ofertar vidrios eléctricos y bloqueo central que vienen instalados desde fábrica.

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

description: Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-130-2020 y la verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas,  se determina que no es necesaria su convalidación.

answer: De acuerdo a lo indicado por la Comisión Técnica no hay convalidaciones

description: ADQUISICIÓN DE TRES CHASIS CABINADOS EN REEMPLAZO DE VEHÍCULOS NOS. 64, 68 Y 85

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

streetAddress: AV. ATAHUALPA RIO GUAYLLABAMBA S/N HUACHI CHICO

legalName: AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

legalName: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

AUTOMEKANO CIA. LTDA.

streetAddress: AV. INDOAMERICA  S/N LA MERCED

legalName: AUTOMEKANO CIA. LTDA.

title: Subasta


description: OTROS TRANSFORMADORES ELECTRICOS: AUTOTRANSFORMADORES ELECTRICOS, BOBINAS DE INDUCCION ELECTRICAS (EXCEPTO LAS BOBINAS DEL ENCENDIDO DE VEHICULOS AUTOMOTORES), BOBINAS DE INDUCCION PARA SU INSERCION EN LOS CIRCUITOS DE LAS LINEAS TELEFONICAS O TELEGRAFICA

name: INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES S.A.

description: CONFORME A LOS ARGUMENTOS QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN MOTIVADA DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE PROCESO.

title: TRANSFORMADORES ELECTRICOS

title: SIE-EEASA-133-2020-3233

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que de acuerdo a como consta en el objeto del proceso y el formulario Anexo No1, se trata de dos 2 transformadores  trifásicos de 300 Kva. tipo PADMOUNTED y accesorios, frente muerto.

name: RAFAEL VASQUEZ RAMIREZ TRANSFORMADORES CIA. LTDA.

description: Favor indicar la cantidad de transformadores para este concurso, ya que por un lado el Módulo Facilitador de la Contratación Pública, indica como cantidad un TRANSFORMADOR TRIFASICO PADMOUNTED 300 KVA. FRENTE MUERTO, y en las especificaciones técnicas del anexo n1, contempla 2 TRANSFORMADOR TRIFASICO PADMOUNTED para este proceso, por favor su ayuda con la aclaración a este respecto.

answer: ACLARACION 1

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN No1.- De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 ?Otros parámetros resueltos por la entidad contratante? del pliego del proceso, se solicitó que la oferta se la presente foliada, sumillada y con firma electrónica, sin embargo se aclara que la oferta podrá ser presentada solamente con firma electrónica de responsabilidad.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN No2.- De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5 ?Otros parámetros resueltos por la entidad contratante? del pliego del proceso, se deberá considerar lo siguiente: Las ofertas digitales deben ser subidas al portal del SERCOP y adicionalmente enviadas a las siguientes direcciones electrónicas: rrios@eeasa.com.ec y dalvarez@eeasa.com.ec, con copia a: ofertas.eeasa@gmail.com y diego20.alvarez@gmail.com, los mismos email serán considerados para la convalidación.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

description: Oferente 3.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-133-2020 se determina que NO es necesario proceder a su convalidación de errores.

answer: Agradecemos la información

description: Oferente 2.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-133-2020 se determina que NO es necesario proceder a su convalidación de errores.

description: Oferente 1.- Revisada la documentación que integra la oferta presentada en atención al proceso SIE-EEASA-133-2020 se determina que NO es necesario proceder a su convalidación de errores.

description: LA ADQUISICIÓN DE 2 TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE 300 KVA. TIPO PADMOUNTED Y ACCESORIOS FRENTE MUERTO

streetAddress: LOS VEGELES CARRETERO VIA A DAULE KM 10.5 JUNTO A LA FABRICA IPAC S/N TARQUI

streetAddress: E3 ANANSAYAS N72-92 CHILLOGALLO

ECUATRAN SA

streetAddress: VIA A GUARANDA KM 7 1/2 BERNARDINO ECHEVERRIA SN Y VENEZUELA A 600 METROS DEL ESTADIO CENTRAL S/N SANTA ROSA

legalName: ECUATRAN SA

title: Subasta


description: SERVIDOR BLADE

description: SERVIDOR BLADE

description: SERVIDORES, PARTES  Y PIEZAS

name: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

description: Se ha verificado el cumplimiento con los diversos requerimientos de orden técnico,legal y reglamentario según lo previsto en el numeral 17 del Art. 6 de la LeyOrgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

title: MAQUINAS DIGITALES DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS, QUE CONTENGAN EN UNA CAJA O COBERTURA COMUN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES DE ENTRADA Y DE SALIDA, ESTEN COMBINADAS O NO.

description: SERVIDOR BLADE

description: SERVIDOR BLADE

description: SERVIDORES, PARTES  Y PIEZAS

title: SIE-EEASA-135-2020-3233

answer: Estimados, el envío por correo electrónico deberá ser realizada a las siguientes direcciones: rene_teran@eeasa.com.ec con copia a reneteran1@hotmail.com.  Las mismas direcciones electrónicas deberán ser tomadas en consideración para la convalidación de errores.  Adicionalmente la oferta podrá ser enviada  a la nube y el link de descarga enviarlo a los email referidos en el párrafo anterior.  Tomar en consideración que la oferta deberá ser presentada en formato PDF y de manera obligatoria estar firmada electrónicamente, sumillada y foliada, la oferta que incumpla con el requerimiento de la firma, será rechazada conforme lo estipulado en el numeral 1 del artículo 158 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072, referente a errores no subsanables o convalidables.

description: Estimados señores, por favor confirmar el correo para entregar la oferta de manera digital, elSERCOP aun permite entregar de manera DIGITAL y no solo físico de lo contrario se irían en contrade la normativa vigente establecido por emergencia sanitaria que aun está vigente. Gracias

answer: Estimados, referirse  a la respuesta de la pregunta No. 1

description: Señores EEASA, en el documento de pliego, Convocatoria, numeral 3, se indica que la oferta puede ser entregada de forma electrónica. Por favor se solicita la dirección de correo a la cual se debe enviar la oferta en formato digital y con firma electrónica.

answer: El personal técnico que será  asignado para las tareas de implementación deberán estar calificados y certificados por el fabricante, en ese sentido se aceptará las certificaciones que el fabricante avale como vigentes y que cubran todos los modelos de equipos de la infraestructura objeto de la oferta.

description: Señores EEASA, en el documento de pliego, numeral 4.1.3 Personal Técnico Mínimo, solicitan: INGENIERO EN SISTEMAS O AFINES CON CERTIFICACION FABRICANTE EN SERVIDORES Y CHASIS, INGENIERO EN SISTEMAS O AFINES CON CERTIFICACION FABRICANTE EN ALMACENAMIENTO. Es nuestro entendimiento que las certificaciones solicitadas deben estar vigentes y avaladas por el fabricante, por favor aclarar.

answer: El personal técnico que será  asignado para las tareas de implementación deberán estar calificados y certificados por el fabricante, en  infraestructura de red SAN objeto de la oferta.

description: Señores EEASA, en el documento de pliego, sección Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, numeral 6. Personal técnico asignado al proyecto, solicitan: El oferente debe tener por lo menos 2 Ingenieros Certificados en la infraestructura servidores, almacenamiento y redes. Favor aclarar cuando se refiere a almacenamiento y redes se trata de redes SAN?

answer: La dependencia directa del técnico certificado en  base de datos y software de alta disponibilidad es opcional.

description: Señores EEASA, en el documento de pliego, sección Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, numeral 6. Personal técnico asignado al proyecto, solicitan: El oferente debe presentar 1 Ingeniero certificado en base de datos. Entendemos que la relación de dependencia directa en este caso es opcional?

answer: El oferente entregará un cronograma tentativo de entrega, instalación, implementación y pruebas de la infraestructura para el reforzamiento del sistema de alta disponibilidad y contingencia.   El Plan de implementación, será entregado por el adjudicatario del proceso.

description: Señores EEASA, en la sección Otros Requerimientos, Descripción, solicitan un Plan de Implementación. Aclarar que dicho Plan de implementación será entregado por el adjudicatario del proceso y no antes?

answer: Los equipos de red disponibles en la ciudad de Puyo son 2 Cisco Catalyst 9200L 24 PoE + 4x10G,  por lo que el oferente debe regirse a lo solicitado referente al tipo y número en el Anexo No. 1 de los pliegos.

description: Señores EEASA, en la sección Otros Requerimientos, Instalación y configuración de Base de Datos, se indica que la infraestructura actual será instalada en la ciudad de El Puyo. Indicar que tipo de conectores de red se requieren contemplar para conectarse a los switchs Cisco Catalyst 4500 que señalan en el Anexo Diagrama de Red.?

answer: El proveedor adjudicado deberá actualizar a una versión superior.

description: Señores EEASA, en la sección Otros Requerimientos, Instalación y configuración de Base de Datos, se solicita: El oferente se encargará de gestionar los parámetros necesarios y/o afinamiento de configuración de la base de datos existente en la EEASA, para la integración con la solución ofertada e implementación de Oracle Data Guard 12c o superior, favor aclarar si se trata de la versión 12c o será necesario actualizarlo a una versión superior?

answer: Los servicios de implementación se la debe realizar en sitio, para poder cumplir con el acompañamiento con el personal de la empresa y la transferencia de conocimientos,  esto se lo realizará cumpliendo con todo el protocolo vigente de salud emitido por  la EEASA y considerando que el estado de excepción ya no está vigente a nivel nacional.

description: Señores EEASA, en la sección Otros Requerimientos, Instalación y configuración de Base de Datos, se entendería que los servicios de implementación descritos pueden ser realizados de forma remota tanto en la ciudad de Ambato y El Puyo, es correcto nuestro entendimiento?

answer: Se debe contemplar el movimiento de tres servidores virtuales a la nueva infraestructura que será instalada. El tamaño de cada  máquina virtual es de 120 GB.

description: Señores EEASA, en la sección Otros Requerimientos, sección Servicio de Instalación y configuración, Integración de la solución ofertada al ambiente de producción de la EEASA. Confirmar si es necesario contemplar servicios para migración de VM?s? si es así favor especificar cantidad de MV, tamaño de cada VM.

answer: Se debe contemplar la instalación de Vmware ESX y Vmware  vCenter en la nueva solución ofertada.

description: Señores EEASA, en la sección Otros Requerimientos, sección Servicio de Instalación y configuración, Integración de la solución ofertada al ambiente de producción de la EEASA, No se especifica en el proceso, sin embargo, se requiere alguna integración con otros sistemas de virtualización existentes por ejemplo vmware vCenter?

answer: La versión del sistema operativo existente es Red Hat Enterprise Linux Server release 7.5 Maipo

description: Señores EEASA, en el documento de TDR, se especifica que se debe incluir SO REDHAT, ORACLE, SUSE, OTRO, Se solicita se confirme tipo/ versión de Sistema Operativo actual del cliente que es utilizado para motores de BD Oracle en la plataforma actual.

answer: El release de la base de datos es Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit  y el tamaño de la base de datos es de  aproximadamente 1.3 TB

description: Señores EEASA, en la sección Otros Requerimientos, Se solicita confirmar las versiones / release de bases de datos y así como los tamaños de BD a ser considerados en la migración hacia la nueva infraestructura.

answer: Para demostrar la experiencia se podrá  presentar:  copia de contrato con su respectiva factura y retención en la fuente, actas de entrega recepción definitivas o,  certificados.

description: Señores EEASA, la evidencia de la experiencia general y específica solicitada en el ítem 4.1.4, es por medio de contratos, actas o certificados? por favor confirmar si está correcto nuestro entendimiento.

answer: El rendimiento de IOPS  lectura y escritura  esperado para la solución ofertada debe ser mixta y aleatoria,  debe ser justificada con la herramienta oficial del fabricante de acuerdo a la configuración solicitada.  Los discos solicitados para el equipo de almacenamiento incluyen discos SSD y discos SAS, aclaramos que el rendimiento en IOPS solicitado es el valor mínimo entregado por la combinación de las dos capas en el almacenamiento.

description: Señores EEASA, en el documento de TDR, en la sección del equipo de Almacenamiento, Dimensionamiento, solicitan incluir el cálculo de la capacidad usable y rendimiento del equipo en IOPS. Aclarar si los IOPS solicitados son para lectura o escritura?

answer: Se requiere que los 6 módulos de entrada y salida puedan ser utilizados para tráfico LAN y SAN sin restricción. Por favor remitirse a los requerimientos solicitados en los pliegos.

description: Estimada entidad contratante, en relación a los módulos de conectividad del chasis blade se solicita 6 slots para módulos de entrada/salida SAN Y LAN y almacenamiento tipo SAS. Por favor confirmar si los 6 slots pueden ser 4 LAN y SAN mas 2 slots para almacenamiento SAS o superior SSD?.

answer: La información que se tomó como referencia para el estudio de mercado reveló que se dispone de al menos 3 marcas que cumplen el requerimiento solicitado de 100% de disponibilidad.  Por la criticidad de la información y los servicios que brinda la EEASA, se solicita un ambiente de alta disponibilidad y redundancia que garantice el 100% de disponibilidad.

description: Estimada entidad contratante, en el mercado existe solo una marca que entrega 100% de disponibilidad en el acceso a los datos del almacenamiento, es factible ofertar una solucion convergente que incluya 6 nueves de disponibiidad en el acceso a los datos.

answer: Se solicita un ambiente de alta disponibilidad y redundancia por lo cual los servidores ofertados deben incluir al menos dos tarjetas físicas independientes por cada mezzanine y que permita la posibilidad de crecimiento de conectividad agregando una tercera tarjeta.

description: Es factible ofertar blades con 2 meezanine cards ?

answer: SE REMITE ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: ACLARACION

description: REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE ALTA DISPONIBILIDAD Y CONTINGENCIA DE LA EEASA

GENSYSTEMS S.A.

streetAddress: AV. HERMANO MIGUEL Y AGUSTIN FREIRE AV. AGUSTIN FREIRE MZ. 1-SOLAR 6 TARQUI

legalName: GENSYSTEMS S.A.

streetAddress: AV. OCCIDENTAL JOSE MIGUEL CARRION N71-282 COTOCOLLAO

title: Subasta


description: CABLE GALVANIZADO

description: CABLE GALVANIZADO

description: CABLES, TRENZAS, ESLINGAS Y ARTICULOS ANALOGOS DE HIERRO O ACERO, SIN AISLAMIENTO ELECTRICO.

description: CONFORME A LOS ARGUMENTOS QUE CONSTAN EN LA RESOLUCION MOTIVADA DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

title: ALAMBRE CABLEADO, CORDONES, CABLES, TRENZAS, ESLINGAS Y ARTICULOS ANALOGOS DE HIERRO O ACERO, SIN AISLAMIENTO ELECTRICO

description: CABLE GALVANIZADO

description: CABLE GALVANIZADO

title: SIE-EEASA-144-2020-3233

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: ACLARACION

answer: En respuesta a la convalidación1 del proceso SIE-EEASA-144-2020 : No se presenta convalidación ya que no ha sido requerida

description: OFERENTE 1.- REVIZADA LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA, SE CONCLUYE QUE NO ES NECESARIO PROCEDER A SU CONVALIDACIÓN.

answer: SE ACEPTA

description: OFERENTE 2.- REVIZADA LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA, SE CONCLUYE QUE NO ES NECESARIO PROCEDER A SU CONVALIDACIÓN.

description: LA ADQUISICIÓN DE 70.000 M. DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO, GRADO COMÚN, 7 HILOS, 9 MM (3/8“), 2700 Kgf

COLLAGUAZO ESCANTA JUAN FRANCISCO

streetAddress: PASAJE C CALIXTO MUZO JUÑA S/N CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: COLLAGUAZO ESCANTA JUAN FRANCISCO

CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.

streetAddress: PANAMERICANA NORTE  S/N COTOCOLLAO

legalName: CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.

title: Subasta


description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS

description: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS ELECTRONICOS

description: Cumple con los requisitos mínimos y ganador de la Puja electrónica

title: OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P.

title: SIE-EEASA-149-2020-3233

answer: La oferta de manera electrónica deberá ser enviada al correo presidencia@eeasa.com.ec

description: Sres comisión técnica por favor su aclaración :  A QUE CORREO SE PUEDE  ENVIAR LA OFERTA  ?

answer: El documento requerido por la EEASA debe cumplir con el nivel avanzado de certificación siempre y cuando este sea avalado por la marca.

description: su ayuda acerca de la certification que se pide puede ser cualquiera  ya que hay varios niveles de certificacion de la marca requerida?

answer: Dentro de la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C acápite VI numeral 6.3 estipula la manera de enviar la oferta física, la cual se adjunta en la presente respuesta de igual manera la respuesta completa.

description: ESTIMADOS EEASA,en el caso que la oferta se presentará de forma física, por favor explicar como debo presentar la OFERTA TECNICA. GRACIAS

answer: Estimados, respecto a su consulta el profesional indicado puede ser presentado como gerente del proyecto, siempre y cuando cumpla con la experiencia requerida para este proceso.

description: Saludos, es aceptable que el director del proyecto sea un Ingeniero Electrónico en Automatización y Control que cumpla con la experiencia solicitada ?

answer: La EEASA implementó un sistema integral de video vigilancia en todas las subestaciones eléctricas, agencias bodegas, complejos operativos, bajo el VMS Sistema de Administración de Video de GENETEC, plataforma que integra diferentes marcas de cámaras, control de acceso, detección de incendios, lo que ha permitido una mejor administración y manejo de la información de una manera organizada y jerarquizada. Al tratarse del mantenimiento integral de la plataforma, la EEASA requiere que uno de los miembros del personal involucrado en el proyecto tenga suficiente conocimiento y experticia en el manejo del sistema, a través de la certificación proporcionada por el fabricante, para no afectar el normal desenvolvimiento del sistema garantizando de esta forma el correcto funcionamiento de la solución integral.

description: Saludos, es posible presentar una certificación de plataformas similares a GENETEC?

answer: Según circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C acápite VI. El oferente podrá presentar la oferta de tres maneras: Portal de Compras Públicas, correo electrónico y presencialmente, siendo obligatorio realizarlo al menos a través del Portal de compras públicas, sitio web oficial donde la oferta será súbida con firma electrónica. Para el caso de correo electrónico se debe enviar la información requerida al correo presidencia@eeasa.com.ec o en el caso de manera física se receptará la oferta en la Secretaría General de Presidencia Ejecutiva de la EEASA, séptimo piso del Edificio Institucional AV. 12 DE NOVIEMBRE 11-29 y ESPEJO.

description: ACLARACION

answer: Adicionalmente el oferente deberá adjuntar de manera obligatoria los formularios de acuerdo a lo indicado en la resolución RE-SERCOP-110-2020 Art. 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 emitida por el SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

description: ACLARACION

answer: El oferente podrá presentar dentro de su oferta dentro del personal técnico mínimo requerido como Gerente del Proyecto a un Ingeniero en Electrónica y afines, siempre y cuando cumpla con la experiencia requerida para este proceso y con la certificación avanzada avalado por la marca.

description: ACLARACION

answer: Pregunta 1.- Dentro de los formularios presentados en la oferta, la EEASA solicitó un equipo comprobador de cableEthernet, en la oferta presentada se hace referencia al mismo, sin embargo, es necesario anexar losmanuales y/o especificaciones técnicas del mismo.Aclaración: Se adjunta el PDF del Tester NF-8601.Pregunta 2.- Además se debe presentar la certificación suscritao emitida por Empresas del sector público o privado y las temporalidades de los proyectos, paraacreditar la experiencia de mínimo dos años que se requiere para el personal..Aclaración: Se adjunta el PDF Firmado Electrónicamente donde se determina el tiempo de experiencia solicitada y superior de entidad pública.

description: Dentro de los formularios presentados en la oferta, la EEASA solicitó unequipo comprobador de cable Ethernet, en la oferta presentada se hacereferencia al mismo, sin embargo, es necesario anexar los manuales y/oespecificaciones técnicas del mismo además se debe presentar lacertificación suscrita o emitida por Empresas del sector público o privado ylas temporalidades de los proyectos, para acreditar la experiencia demínimo dos años que se requiere para el personal.

answer: COMPUCIMA SA responde a la solicitud de convalidacion y anexo los documentos de respaldo solicitiados.

description: Dentro de los formularios presentados en la oferta, la EEASA solicitó unequipo comprobador de cable Ethernet, en la oferta presentada se hacereferencia al mismo, sin embargo, es necesario anexar los manuales y/oespecificaciones técnicas del mismo.

answer: Estimados Señores, se envía las convalidaciones por medio electrónico de acuerdo a lo indicado al correo presidencia@eeasa.com.ec y por este portal de compras públicas, hasta la fecha y hora señalados, con toda la información solicitada.

name: CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A.

description: Dentro de los formularios presentados en la oferta, la EEASA solicitó unequipo comprobador de cable Ethernet, en la oferta presentada se hacereferencia al mismo, sin embargo, es necesario anexar los manuales y/oespecificaciones técnicas del mismo adicionalmente, se requiere el actaentrega recepción o contrato suscrito y emitido por la Empresa del sectorpúblico o privado y la temporalidad del proyecto, para acreditar laexperiencia específica del oferente.

description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA EEASA.

mainProcurementCategory: services

DH SMART SECURITY DHSMART CIA. LTDA

streetAddress: AV. LOJA AV. AMERICAS S/N YANUNCAY

legalName: DH SMART SECURITY DHSMART CIA. LTDA

COMPUCIMA S.A.

streetAddress: AV. FCO. DE ORELLANA  S/N TARQUI

legalName: COMPUCIMA S.A.

streetAddress: AV NACIONES UNIDAS NUÑEZ DE VELA E2-30 BENALCAZAR

title: Subasta


description: HERRAJES

description: HERRAJES

description: ARTICULOS DE PLOMO, N.C.P: ANODOS DE GALVANOPLASTIA, CINTAS, CONTRAPESOS, CUERDAS, DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO, HERRAJES, MANDEJAS PARA EMPAQUETAR O CALAFATEAR JUNTAS DE TUBOS, PESAS DE RELOJ, PESAS PARA CORTINAS, PESOS PARA REDES DE PESCA, TINAS,ETC.

description: EL PROVEEDOR CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA EEASA

title: PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC

description: HERRAJES

description: HERRAJES

title: SIE-EEASA-148A-2020-3233

answer: Se ha recibido la convalidación, muchas gracias.

description: NO SE SOLICITA CONVALIDACIÓN DE ERRORES

description: ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA RECTIFICACIÓN DE ACOMETIDAS E INSTALACIÓN DE MEDIDORES

CHIMBO TELENCHANA LUCY ESTELA

streetAddress: ENTRADA A SANTA CLARA  S/N IZAMBA

legalName: CHIMBO TELENCHANA LUCY ESTELA

title: Subasta


description: OTROS CONDUCTORES ELECTRICOS, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: BARRAS ELECTICAS AISLADAS, CABLE AISLADO ACORAZADO, CABLE AISLADO DE ALIMENTACION, PROVISTO O NO DE CONECTORES, CABLES AISLADOS PARA SU USO EN POZOS DE MINAS, HILOS AISLADOS DEALIMENTACION.

description: CABLES PARA MEDIA TENSION, TIPO MONOPOLAR

description: POR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES SOLICITADOS EN EL PLIEGO

title: OTROS CONDUCTORES ELECTRICOS, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-EEASA-150-2020-3233

answer: Estimado oferente, para la construcción del conductor de medio voltaje el tipo de aluminio deberá ser Serie 1350 y la pantalla deberá ser tipo cinta de cobre.

description: ESTIMADOS:FAVOR CONFIRMAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONDUCTOR DE MEDIA TENSIÓN EL TIPO DE ALUMINIO SERIE 8000 O 1350 Y EL TIPO DE PANTALLA CINTA O ALAMBRE. GRACIAS

answer: SE ADJUNTA ACTA DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

description: No requiere convalidación de errores

description: No requiere convalidación de errores

description: ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES DE ALUMINIO DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE PARA PROYECTO RED SUBTERRÁNEA ZONA SUR PRIMERA ETAPA

ELECTROCABLES C.A.

streetAddress: AV. PRINCIPAL  S/N TARQUI

legalName: ELECTROCABLES C.A.

title: Subasta


description: INTERRUPTORES SEPARADORES Y CONJUNTORES DISYUNTORES, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: CONMUTADORES ELECTRICOS DE CAMBIO.

description: RECONECTADORES CON AISLADORES DE PORCELANA

description: CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS PLIEGOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-EEASA-151-2020-3233

answer: Estimado oferente, las ofertas se deberá enviar físicamente y también enviar digitalmente al correo electrónico distribución.eeasa@gmail.com, mismo que deberá tener la firma electrónica.

name: COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSDECALA CIA. LTDA.

description: Buenas noches,  a qué correo se envían las ofertas. Gracias

answer: Estimado oferente, se aclara que para la experiencia general se acepta como provisión y suministro de seccionadores y equipos de medio voltaje mayor a 1000 V, estos pueden ser aéreos o subterráneos. Para la experiencia especifica se requiere la provisión y suministro de seccionadores o interruptores únicamente de tipo sumergibles para medio voltaje.

description: Con respecto a las experiencias generales solicitadas, se ruega solamente la aceptacion de equipos de seccionamiento y maniobra, sean los mismos aereos o subterraneos tales como interruptores o seccionadores.Esta solicitud es debido a que la seguna experiencia pide exculsivamente experiencie en seccionadores sumergibles, esto ocaciona una restriccion en la libre participacion tipificada en la ley de compras publicas.

answer: Estimado oferente, la operación del equipo será manual y en sitio, pero se necesita que el equipo sea apto para implementación de futuros accesorios para su operación remota y/o automática.

description: Favor confirmar si el equipo solicitado será solamente utilizado bajo operación manual y en sitio, siendo la opción de operación remota y/o automatización no parte integral del contrato es decir no se debe incluir un control para mando remoto.

answer: Estimado oferente, el ítem 7.2 de las especificaciones técnicas se refiere a las dimensiones de la cámara o bóveda donde ira instalado el equipo, las dimensiones son largo 5000mm x 2000mm ancho x 2500mm alto profundidad. Se adjunta plano de cámara.

description: Solicitamos se aclare el item 7.2 de las especificaciones técnicas donde indica: "Dimensiones: No superior a las dimensiones de la cámara subterránea de: 5000 mm largo x  2500 mm ancho x 2500 mm profundidad" debido a que la terminología utilizada puede crear confusión.  Confirmar si largo se refiere a altura por favor adjuntar un plano de la bóveda.

answer: Estimado oferente, se aclara que para la experiencia general se acepta como la provisión y suministro de seccionadores y equipos de medio voltaje mayor a 1000 V, estos pueden ser aéreos o subterráneos. Para la experiencia especifica se requiere la provisión y suministro de seccionadores o interruptores únicamente de tipo sumergibles para medio voltaje.

description: Por favor comfirmar la Experiencia General y Especifica, en los pliegos consta 2 experiencias generales. Existe una de las mismas solicitando experiencia EXCLUSIVA en equipos SUMERGIBLES, por favor confirmar.

answer: Estimado oferente, los interruptores solicitados para el equipo deben tener protecciones de sobrecorriente, se solicita los TCs y TPs para el monitoreo, protección y control que se le adaptara a futuro.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, por favor informar qué funciones de protección de voltaje se requieren para los dos interruptores solicitados, ya que en el punto 1.3.2 de la especificación, se está solicitando que dichos interruptores vengan con sensores de voltaje incluidos.

answer: Estimado oferente, no se puede omitir estos sensores ya que se requiere para el monitoreo, protección y control que se le adaptara a futuro.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, en caso de no necesitar funciones de protección de voltaje para los 2 interruptores solicitados en el punto 1.3.2 de la especificación, por favor indicar si el suministro de sensores de voltaje puede omitirse.

answer: Estimado oferente, todo el equipo considerando los seccionadores, interruptores y relés deben ser sumergibles ya que van a ser instalados en cámaras o bóvedas subterráneas.

description: Estimados por favor indicar si el gabinete donde se instalan los relés de protección para los interruptores solicitados también debe ser para aplicación sumergible.

answer: Estimado oferente, Si el equipo debe ser entregado apto para operación manual, pero su diseño debe ser tal que permita la automatización a corto o mediano plazo, considerando los ítems solicitados en el formulario de especificaciones técnicas.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, por favor confirmar que el equipo solicitado se debe entregar apto para operación manual, pero su diseño debe ser tal que permita la automatización a corto o mediano plazo.

answer: Estimado oferente, si el equipo debe disponer de sensores de corriente y voltaje, estados y mandos para para el monitoreo, protección y control a través de IEDs integrados mediante RTUs al sistema SCADA.

description: Con relación al punto 1.2, por favor aclarar el alcance de la futura operación automática remota solicitada. Solo se requerirá en el futuro operación remota mediante la integración de un mando motorizado? o también el equipo debe ser apto para permitir actualizarlo con posibilidades de comunicación, mejora en las protecciones mediante la integración de IEDs, monitoreo mediante la integración de sensores de corriente y de voltaje, entre otros.

answer: Estimado oferente, el equipo será instalado en una cámara o bóveda subterránea por lo que debe ser apto para permanecer sumergido ocasionalmente por tiempos definidos.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, cuando se habla de equipo sumergible, por favor aclarar si el equipo solicitado debe ser apto para permanecer sumergible bajo el agua por tiempo indefinido o es aceptable que el equipo pueda ser apto para aplicación sumergible por un periodo máximo de 7 días.

answer: Estimado oferente, se aclara que se solicita dos experiencias la primera general y la segunda especifica, donde para la experiencia general se acepta la provisión y suministro de seccionadores y equipos de medio voltaje mayor a 1000 V, estos pueden ser aéreos o subterráneos. Para la experiencia especifica se requiere la provisión y suministro de seccionadores o interruptores únicamente de tipo sumergibles para medio voltaje.

description: ACLARACION

answer: SE ADJUNTA EL ACTA DE PREGUNTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Señores Comisión Técnica: Confirmamos la recepción del mensaje. Gracias

description: NO SE REQUIERE CONVALIDACIÓN DE ERRORES.

answer: Señores Comisión Técnica: Confirmamos la recepción del mensaje. Gracias

description: ACTA DE CONVALIDACIÓN

description: ADQUISICIÓN DE SECCIONADOR SUMERGIBLE CON AISLAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO PARA PROYECTO DE RED SUBTERRÁNEA ZONA SUR PRIMERA ETAPA

ENERLUZ S.A.

streetAddress: AV. 33 GUILLERMO CUBILLO CALLE 18-I S/N TARQUI

legalName: ENERLUZ S.A.

COIMPORELECSA S.A.

streetAddress: JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO DIAGONAL A LA FISCALIA DE TRANSITO 921 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: COIMPORELECSA S.A.

title: Subasta


description: Se ha verificado el cumplimiento con los diversos requerimientos de orden técnico,legal y reglamentario según lo previsto en el numeral 17 del Art. 6 de la Ley Orgánicadel Sistema Nacional de Contratación Pública

title: TRANSFORMADORES ELECTRICOS

description: OTROS TRANSFORMADORES ELECTRICOS: AUTOTRANSFORMADORES ELECTRICOS, BOBINAS DE INDUCCION ELECTRICAS (EXCEPTO LAS BOBINAS DEL ENCENDIDO DE VEHICULOS AUTOMOTORES), BOBINAS DE INDUCCION PARA SU INSERCION EN LOS CIRCUITOS DE LAS LINEAS TELEFONICAS O TELEGRAFICA

title: SIE-EEASA-154-2020-3233

answer: Estimado Oferente,El tapón de aislamiento será instalado conjuntamente con un bushing insert, es decir, el tapón de aislamiento es tipo hembra

description: El tapón de aislamiento es tipo hembra insulated plug, cubre el bushing insert o es tipo macho insulated cap, cubre al bushing well?

answer: Estimado Oferente,La oferta grabada en CD, DVD, etc., aplica cuando la oferta es entregada de manera física como se indica en el apartado Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, punto 6 Oferta Digital.Adicionalmente para la entrega de la oferta, debe considerar lo estipulado en el apartado Otros parámetros resuelto por la entidad contratante, punto 7 Presentación de oferta I, punto 8 Presentación de oferta II, punto 9 Presentación de oferta III.

description: Estimados,  en caso de presentar la oferta de manera digital, deberemos enviar adicionalmente la oferta grabada en CD, DVD, etc?

answer: Se adjunta Acta de Preguntas y Aclaraciones

description: ACLARACION

answer: Agradecemos la información

description: En base a la Resolución No. RE-SERCOP-2016-0000072, Capítulo V, DE LA CONVALIDACIÓN DE ERRORES, Sección III, Art. 157 Errores de naturaleza con validable, NO, es necesario realizar convalidación

description: ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES SUMERGIBLES Y PADMOUNTED PARA PROYECTO RED SUBTERRANEA ZONA SUR PRIMERA ETAPA

legalName: INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES S.A.

streetAddress: Av. 12 de Noviembre Espejo 11-29 HUACHI LORETO

title: Subasta


description: CABLES PARA MEDIA TENSION, TIPO MONOPOLAR, CALIBRE 250 AWG

description: CONFORME A LOS ARGUMENTOS DE LA RESOLUCIÓN MOTIVADA DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO

title: OTROS CONDUCTORES ELECTRICOS, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-EEASA-156-2020-3233

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que respecto a la experiencia específica mínima requerida en el presente procedimiento de contratación pública, se ratifica que el oferente debe ser fabricante o distribuidor de cable de Al. medio voltaje 15 Kv. XLPE No.2/0 y/o 4/0 o que dentro de una de sus actividades económicas adicionales declaradas en el RUC conste la venta o distribución del conductor eléctrico requerido por la EEASA y que su fecha de inicio de actividad sea igual o anterior a la de publicación del presente procedimiento de contratación.

description: En la experiencia me dice: FABRICACIÓN O DISTRIBUCION DE CABLE DE AL. MEDIO VOLTAJE 15 KV. XLPE No. 2/0 y/o 4/0 se puede participar con procesos de contratacion publica en donde se utilizo conductores de bajo voltaje XLPE 500 MCM Que sumados los contratos bordean los 10000 dies mil dolares, cabe recalcar que tengo contacto directo con la fabricas de estos cable y podria participar en dicho proceso. GRACIAS.

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: NO ES NECESARIO REALIZAR CONVALIDACIÓN.

description: NO ES NECESARIO PROCEDER A LA CONVALIDACION DE SU OFERTA.

answer: NO ES NECESARIO REALIZAR CONVALIDACIÓN.

description: NO ES NECESARIO CONVALIDAR LA OFERTA.

description: ADQUISICIÓN CABLE DE AL. 15 KV. XLPE 4/0 Y 2/0 AWG, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SOTERRAMIENTO CENTRO DE LA CIUDAD DEL PUYO Y SALIDAS SUBTERRÁNEAS S/E MUSHULLACTA

title: Subasta


description: OTRAS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE CARROCERIAS (INCLUSO CABINAS): CINTURONES DE SEGURIDAD, TECHOS

description: OFERTA GANADORA EN EL PROCESO

title: PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA LAS CARROCERIAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

title: SIE-EEASA-155-2020-3233

answer: Para los potenciales oferentes se realiza la siguiente aclaración que es de cumplimiento obligatorio como parte de la oferta: Aclaración 1: Adjuntar el diagrama de estabilidad del conjunto chasis:UD TRUCK 210 más elevador ALTEC AT 30 - G, UD TRUCK 210 más elevador DUR A LIFT DF0L-41 y del UD TRUCK 280 más elevador PITMAN POLECAT P4, para determinar los factores de seguridad para trabajo en cada una de las áreas de giro del elevador.

description: ACLARACION

description: EL OFERENTE NO DEBE CONVALIDAR SU OFERTA

description: CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, ACOPLAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DE CAMIONES Nos: 64, 68 Y 85 A CHASIS NUEVOS UD TRUCK .

AUTOELEVACION CIA. LTDA.

streetAddress: PANAMERICANA NORTE  N73-170 EL SALVADOR

legalName: AUTOELEVACION CIA. LTDA.

title: Subasta


description: LUXOMETRO - MEDIDOR DE LUZ

description: LUXOMETRO - MEDIDOR DE LUZ

name: IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.

description: Se adjudica al proveedor dado que cumple con los requisitos solicitados en el pliego, y debido a que durante la puja alcanzó el valor económico más bajo.

title: INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS DE MEDICION, VERIFICACION O ENSAYO N.C.P.

description: LUXOMETRO - MEDIDOR DE LUZ

description: LUXOMETRO - MEDIDOR DE LUZ

title: SIE-EEASA-164-2020-3233

answer: Si los equipos ofertados funcionan con baterías estándares y estás no requieren de un adaptador de corriente alterna para su recarga, la provisión del adaptador es opcional.

description: Para el LUXÓMETRO DE ALTA PRECISIÓN, ítem 15 del Anexo de Especificaciones Técnicas, favor confirmar si se debe incluir en el suministro el adaptador AC o si es OPCIONAL.

answer: Si los equipos ofertados funcionan con baterías estándares y estás no requieren de un adaptador de corriente alterna para su recarga, la provisión del adaptador es opcional.

description: Con relación a la pregunta anterior, para el LUXÓMETRO DE ALTA PRECISIÓN, ítem 15 del Anexo de Especificaciones Técnicas, en el caso de que se deba incluir en el suministro el adaptador AC, favor confirmar si es uno por equipo o uno sólo para los 3 luxómetros.

answer: Se aceptará el certificado de conformidad en conjunto con una carta de compromiso de que en caso de que el oferente resulte adjudicado antes de la entrega, de los equipos en las bodegas de la EEASA, entregará el certificado de calibración del equipo.

description: Para el LUXÓMETRO DE ALTA PRECISIÓN, ítem 13 del Anexo de Especificaciones Técnicas, favor confirmar si se acepta certificado de conformidad, o si obligatoriamente debe considerarse el certificado de calibración.

answer: Si los equipos ofertados funcionan con baterías estándares y estás no requieren de un adaptador de corriente alterna para su recarga, la provisión del adaptador es opcional

description: Para el caso del LUMINANCÍMETRO, ítem 22 del Anexo de Especificaciones Técnicas, favorconfirmar si se debe incluir en el suministro el adaptador AC o si es OPCIONAL, ya que este no consta en los accesorios listados en el ítem 32.

answer: Si los equipos ofertados funcionan con baterías estándares y estás no requieren de un adaptador de corriente alterna para su recarga, la provisión del adaptador es opcional.

description: Con relación a la pregunta anterior, para los LUMINANCÍMETROS, ítem 22 del Anexo de Especificaciones Técnicas, en el caso de que se deba incluir en el suministro el adaptador AC, favor confirmar si es uno por equipo o uno sólo para los 3 luminancímetros.

answer: Se aceptará el certificado de conformidad en conjunto con una carta de compromiso de que en caso de que el oferente resulte adjudicado antes de la entrega, de los equipos en las bodegas de la EEASA, entregará el certificado de calibración del equipo.

description: Para el caso de los LUMINANCÍMETROS, ítem 28 del Anexo de Especificaciones Técnicas, favor confirmar si se acepta certificado de conformidad, o si obligatoriamente debe considerarse el certificado de calibración.

answer: Dado que la EEASA se encuentra implementando un laboratorio básico de iluminación en sus instalaciones en la ciudad de Ambato, y en vista de que se requiere realizar mediciones de luminancia en áreas reducidas, únicamente el luminancímetro a ser entregado en esta localidad deberá contar con los lentes necesarios para que sea capaz de realizar mediciones de áreas circulares con diámetros desde 2mm a una distancia desde 0,5m.

description: Para el caso de los LUMINANCÍMETROS, ítem 32 del Anexo de Especificaciones Técnicas, ACCESORIOS, LENTES DE APROXIMACIÓN.  Favor confirmar si se debe suministrar un juego de lentes de aproximación por cada equipo o un sólo juego para los 3 luminancímetros.

answer: Dado que la EEASA se encuentra implementando un laboratorio básico de iluminación en sus instalaciones en la ciudad de Ambato, y en vista de que se requiere realizar mediciones de luminancia en áreas reducidas, únicamente el luminancímetro a ser entregado en esta localidad deberá contar con los lentes necesarios para que sea capaz de realizar mediciones de áreas circulares con diámetros desde 2mm a una distancia desde 0,5m.

description: Para el caso de los LUMINANCÍMETROS, ítem 32 del Anexo de Especificaciones Técnicas, ACCESORIOS, LENTES DE APROXIMACIÓN. Favor confirmar cuantos tipos de lentes deben considerarse, ya que el tipo de lente dependerá del acercamiento que se requiera.  Por ejemplo, hay lentes para un rango de distancia de 627 a 1219mm, 455 a 625mm, 331 a 378mm y de 213 a 215mm donde el primer valor de cada rango es la distancia más corta y el otro valor corresponde a la distancia más larga.

answer: Se aceptará el certificado de conformidad en conjunto con una carta de compromiso de que en caso de que el oferente resulte adjudicado antes de la entrega, de los equipos en las bodegas de la EEASA, entregará el certificado de calibración del equipo.

description: Para el caso del MEDIDOR DE CROMATICIDAD, ítem 20 del Anexo de Especificaciones Técnicas, favor confirmar si se acepta certificado de conformidad, o si obligatoriamente debe considerarse el certificado de calibración.

answer: El motivo de solicitar un receptor separado del equipo es para que en las mediciones al nivel del piso, la persona encargada de la toma de datos no produzca sombras cerca del sensor que alteren las mediciones, razón por la cual se ratifica que deben cumplir con las especificaciones solicitadas en las especificaciones técnicas.

description: Estimados Señores, con relación a los LUXÓMETROS DE ALTA PRECISIÓN, favor confirmar si se puede ofertar como alternativa el cabezal receptor estándar, es decir que se encuentra con el equipo en lugar del cabezal receptor mini a través de un cable de 1 metro, primero considerando que no hay ventaja al tener el equipo y el receptor a 1 metro de distancia, salvo aplicaciones muy específicas y segundo, el cable requiere más cuidado y es propenso a daños en caso de una manipulación incorrecta.

answer: Si los equipos ofertados funcionan con baterías estándares y estás no requieren de un adaptador de corriente alterna para su recarga, la provisión del adaptador es opcional

description: Para el caso del MEDIDOR DE CROMATICIDAD, ítem 16 del Anexo de Especificaciones Técnicas, comedidamente solicitamos que el adaptador AC sea considerado como opcional, ya que normalmente este accesorio es requerido para medición multipunto, que para este proceso no aplicaría debido a que esto requiere adaptadores y receptores adicionales.

answer: Si los equipos ofertados funcionan con baterías estándares y estás no requieren de un adaptador de corriente alterna para su recarga, la provisión del adaptador es opcional.

description: Estimados Señores, para los LUXÓMETROS DE ALTA PRECISIÓN, ítem 15 del Anexo de Especificaciones Técnicas, comedidamente solicitamos considerar el suministro de un solo adaptador AC para los 3 luxómetros, considerando que este accesorio es normalmente requerido para medición multipunto.

answer: Para declarar las especificaciones técnicas de los equipos ofertados se debe añadir una columna adicional.

description: Estimados Señores, con relación al ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, favor confirmar si se debe adicionar una columna con los valores OFERTADOS, ya que en el formato disponible en USHAY sólo se encuentra la columna SOLICITADO.

answer: Para los tres ítems LUXÓMETRO DE ALTA PRECISIÓN, LUMINANCÍMETRO y MEDIDOR DE CROMATICIDAD se podrán presentar certificados de calibración emitidos por el fabricante o por otros laboratorios acreditados.

description: Por favor indicar para los certificados de calibración de LUXOMETRO, LUMINANCIMETRO Y MEDIDOR DE CROMATICIDAD aceptan el certificado de calibración del fabricante o debe ser de un laboratorio acreditado.

answer: El oferente adjudicado deberá proporcionar la capacitación necesaria para el uso adecuado de los equipos adquiridos en el presente proceso funcionamiento del equipo y de cómo realizar mediciones con el mismo, sin considerar el análisis de los resultados obtenidos, mediante una charla técnica y práctica. La duración de la capacitación quedará a criterio del oferente considerando que deberá ser impartida en una única sesión para los tres ítems.

description: Favor aclarar los temas a tratarse en la capacitación de los equipos, es solo de funcionamiento del equipo o de como realizar la medidición dependiendo del tipo de luminaria, ancho del carril, altura del poste, potencia de la luminaria? y cuantas horas minimo por equipo?

answer: El oferente adjudicado deberá proporcionar la capacitación necesaria para el uso adecuado de los equipos adquiridos en el presente proceso funcionamiento del equipo y de cómo realizar mediciones con el mismo, sin considerar el análisis de los resultados obtenidos, mediante una charla técnica y práctica.

description: Señores de la comision técnica, la capacitación sería solo enfocada el funcionamiento del equipo y no a como realizar la medición en campo ya que eso implicaría tener personal técnico experto en luminotecnia y en los pliegos del proceso no requieren personal técnico mínimo.

answer: El plazo del contrato se considerará desde la notificación de la acreditación del anticipo al oferente adjudicado hasta la entrega de los equipos en las bodegas de la EEASA según el distributivo de bodegas adjunto al presente pliego. La fecha para la capacitación se coordinará con el oferente adjudicado y no será objeto de mora.

description: Por favor considerar el plazo hasta la entrega de los bienes, independiente de la capacitación ya que por efectos del COVID 19 las reuniones presenciales son restringidas y no se conoce si existirán restricciones de movilidad en el futuro, a menos que se acepte una capacitación virtual.

answer: Este requisito no será necesario presentar por parte del oferente adjudicado.

description: Favor aclarar lo estipulado con respecto a FIEL COPIA de la factura cuando los bienes son adquiridos a terceros, está fiel copia debe ser NOTARIADA? tomar en cuenta que los equipos son importados y para reconocimiento de documentos en el exterior estos debe ser apostillados y el trámite dura entre 45 a 60 días dependiendo del consulado ecuatoriano en el exterior, por lo que afectaría el tiempo de entrega.

answer: La oferta deberá estar en un solo archivo pdf con: la oferta elaborada en el MFC, documentos que acrediten la experiencia solicitada, ficha técnica de los bienes ofertados y demás documentos requeridos en los pliegos. Si la oferta supera el límite admitido por el correo electrónico registrado en el SOCE, la oferta se puede enviar por otras plataformas como wetransfer, dropbox, etc.

description: Si la oferta eléctronica supera los 25 MB, se puede enviar por partes a los correos electrónicos indicados en los pliegos?

answer: Las ofertas podrán numerarse electrónicamente y bastará con una firma electrónica para validar todas las hojas del archivo PDF, siempre y cuando al verificar la misma a través del aplicativo FirmaEC resulte ser válida.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, se debe sumillar y numerar toda la oferta? en lugar de sumilla aceptan firma electrónica en cada hoja? se puede numerar electrónicamente?

answer: El plazo solicitado SESENTA 60 días calendario para la entrega de los equipos responde a las necesidades actuales de la EEASA contados desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el modelo de contrato, podrán concederse prórrogas del plazo de presentarse situaciones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas.

description: Estimados Señores, con relación al plazo de entrega comedidamente solicitamos 90 días en lugar de 60, esto considerando que las restricciones por COVID-19 todavía se mantienen a nivel mundial, muchas fábricas todavía no están a su capacidad completa, y la logística de transporte y entrega puede también verse afectada.

answer: Dado que la EEASA se encuentra implementando un laboratorio básico de iluminación en sus instalaciones en la ciudad de Ambato, y en vista de que se requiere realizar mediciones de luminancia en áreas reducidas, únicamente el luminancímetro a ser entregado en esta localidad deberá contar con los lentes necesarios para que sea capaz de realizar mediciones de áreas circulares con diámetros desde 2mm a una distancia desde 0,5m.

description: Estimados Señores, para el caso de los LUMINANCÍMETROS, ítem 32 del Anexo de Especificaciones Técnicas, ACCESORIOS, LENTES DE APROXIMACIÓN.  Favor considerar que estos lentes son utilizados para medir una superficie extremadamente pequeña.  En una pregunta anterior se indican las distancias más corta y más larga para cada tipo de lente, si hablamos de diámetros, para un ángulo de medición de 1, los lentes permitirían mediar un diámetro máximo de 18.8, 8.6, 4.3 y 1.5mm respectivamente, con lo cual se demuestra que no son aplicables para mediciones de alumbrado público.

answer: Tal como se indica en los pliegos del presente proceso las ofertas digitales se deberán enviar a los correos: ofertas.eeasa@gmail.com con copia a cmarin@eeasa.com.ec, asilva@eeasa.com.ec y amorales@eeasa.com.ec las ofertas desde la dirección de correo electrónico registrada en el SOCE, de acuerdo a lo dispuesto en el segundo punto del numeral 1 del oficio circular SERCOP-SERCOP-2020-0013-C.

description: de acuerdo a la resolución Nro. RE-SERCOP-2020-106 y las Directrices dadas por el SERCOP en su Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C del 17 de marzo de 2020, confirmar los correos electrónicos a los que se debe enviar la oferta electrónica firmada de igual manera como alternativa válida a la presentación de ofertas físicas

answer: Revisada la resolución No. 569-2020-F de la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera no se hace mención a los montos de los anticipos que se deben otorgar en los procesos de contratación pública, por lo que la EEASA de acuerdo a lo establecido en los pliegos cancelará al oferente adjudicado un anticipo equivalen al 50% del valor del contrato.

description: Rogamos considerar y basarse en la Resolución No. 569-2020-F de fecha 22 de marzo 2020 emitida por la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera para proceder a dar un anticipo de al menos un 70%

answer: La EEASA se ha caracterizado por cumplir a cabalidad sus obligaciones financieras con sus proveedores, y se encuentra en la capacidad de cumplir con los valores establecidos en el presente proceso que se financian con recursos propios que no dependen de transferencias del Ministerio de Finanzas.  La forma de pago con el 50% de anticipo consideramos que es la adecuada para el presente proceso.

description: La situación económica del país es difícil y el Ministerio de Finanzas tiene retrasado desde hace varios meses atrás muchas transferencias que impiden que vuestra Entidad como otras EP les es imposible cumplir a tiempo con los pagos.  Además de ser un bien importado rogamos considerar un anticipo de al menos un 70% para una mayor participación de oferentes en este proceso. Rogamos ser más consientes con la situación nacional y promover el reactivamiento económico del País a través de esta nueva forma de pago y no mantenerse en políticas anteriores y que se vuelven obsoletas para salir juntos de la crisis

answer: Las especificaciones técnicas no se determinaron en base a una marca o modelo específico, estas se establecieron en base a los requerimientos técnicos de la EEASA con el fin de cumplir con los requerimientos establecidos en la regulación ARCONEL 006-2018, y a parámetros que cumplen varios equipos similares a los requeridos que se encuentran disponibles en el mercado. No se pueden mostrar imágenes o diagramas referenciales de los equipos requeridos, ya que la forma, dimensiones, peso, etc dependerán de cada fabricante.

description: Cuál es la marca y modelo que se utilizaron como REFERENCIA para estas especificaciones ya que son fiel copia de una ficha tecnica en particular? Podrían subir diagramas o imágenes referenciales de los equipos requeridos?

answer: Aclaración para todos los oferentes.Para el oferente adjudicado NO se considerará lo establecido en el punto 3 numeral 6.1 Obligaciones del Contratista de los pliegos, es decir que para la liquidación del contrato no será necesario la presentación de la FIEL COPIA de la factura de adquisición a terceros.

description: ACLARACION

answer: Buenas tardes se presenta carta de compromiso firmada electrónicamente en la cual en caso de resultar adjudicado se presentará los certificados de calibración de los equipos a ser entregados del laboratorio del fabricante, además se  aclara que las dimensiones del MEDIDOR DE CROMATICIDAD son: 69x174x35 mm

description: - Presentar una carta de compromiso firmada electrónicamente en la cual el oferente en caso de resultar adjudicado presentará los certificados de calibración de los equipos a ser adquiridos ya sea del laboratorio del fabricante u otro laboratorio acreditado.- Aclarar cuáles son las dimensiones del MEDIDOR DE CROMATICIDAD ofertado ya que en el numeral 17 de la tabla de especificaciones presentada consta: 39x174x35 mm y en los documentos de respaldo se muestra: 69x174x35 mm

answer: SE ADJUNTA CARTA DE COMPROMISO DE ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, EN EL CASO DE SE ADJUDICADO.

answer: ADJUNTO CARTA DE CONVALIDACIÓN Y TRES ANEXOS QUE RESPALDAN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

description: - Aclarar para el ítem LUXÓMETRO DE ALTA PRECISIÓN 1 que modelo específico está ofertando el T-10A o el T-10MA.- Presentar una carta de compromiso firmada electrónicamente en la cual el oferente en caso de resultar adjudicado presentará los certificados de calibración de los equipos a ser adquiridos ya sea del laboratorio del fabricante u otro laboratorio acreditado- Adjuntar el formulario de oferta subida al Portal del SERCOP, en donde se pueda constatar que este fue firmado electrónicamente al momento de subir la oferta. - Adjuntar el contrato o acta de entrega-recepción, que respalde la factura 000000052, presentada como experiencia especifica

answer: SE ADJUNTA CARTA Y ANEXOS DE CONVALIDACION DE ERRORES

description: - Presentar una carta de compromiso firmada electrónicamente en la cual el oferente en caso de resultar adjudicado presentará los certificados de calibración de los equipos a ser adquiridos ya sea del laboratorio del fabricante u otro laboratorio acreditado.- Adjuntar el formulario de oferta subida al Portal del SERCOP, en donde se pueda constatar que este fue firmado electrónicamente al momento de subir la oferta. - Presentar certificado de distribuidor autorizado de la marca ofertada.- Presentar certificado ISO del fabricante de los productos ofertados.

name: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S. A SINAESA

description: ADQUISICIÓN DE 3 LUXÓMETROS DE ALTA PRECISIÓN, 3 LUMINANCÍMETROS Y 1 MEDIDOR DE CROMATICIDAD.

CALDERON CAJAS FABIAN REMIGIO

streetAddress: BOBONAZA EL CALVARIO 25 CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: CALDERON CAJAS FABIAN REMIGIO

streetAddress: AV. MACARA  SOLAR 7 TARQUI

Blanco Saint sorny Diana Maria

streetAddress: NICOLAS VASCONEZ JOSE MARIA BORRERO N57-68 KENNEDY

legalName: Blanco Saint sorny Diana Maria

HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.

streetAddress: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR SUECIA N 35-182 BENALCAZAR

legalName: HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.

streetAddress: BERNABE PESANTESCO MAÑOSCA N36-86 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

title: Subasta


description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ATENCION DEL EQUIPO DE  COMPUTACION  (INFORMATICA)

description: CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLIEGOS Y VALOR ECONÓMICO

title: SIE-EEASA-170-2020-3233

answer: Aclaración No.1. Se adjunta los pliegos en formato PDF, Especificaciones técnicas y Aprobación de Pliegos, en vista que el archivo .rar subido tiene algún inconveniente.

description: ACLARACION

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que las ofertas y convalidaciones se podrán recibir hasta la fecha y hora indicados en los pliegos, por medios electrónicos como son: correo electrónico, webtransfer, google driver, etc con notificación a los correos electrónicos ivargas@eeasa.com.ec, ivan.va2001@gmail.com, con sus correspondientes firmas electrónicas.

description: Señores EEASA, por favor confirmar si la oferta técnica se puede presentar en forma electrónica  y de ser el caso proporcionar las direcciones de emails.

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que de acuerdo al numeral 10 de los términos de referencia del presente proceso, se debe realizar la presentación de certificaciones dentro del territorio ecuatoriano de contrataciones públicas o privadas, lo cual se verificará en el caso de haber participado en contratos con el sector público, con la presentación de copias del contrato y del acta de entrega recepción definitiva y en el sector privado con la presentación de copias del contrato respectivo y la factura.

description: Señores EEASA, en relación de la experiencia general  y específica por favor confirmar si también se puede presentar actas o contratos que demuestre la experiencia solicitada.

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que la fecha de finalización de soporte para todos los equipos y solución es al 12/dic/2023.

description: Estimados en la sección 2.1 de los Términos de Referencia se indica que: la renovación de soporte y garantía de fábrica de los equipos Anti-bot y AWAF para el periodo 10/09/2021 al 10/09/2023. Sin embargo en la sección 5 del mismo documento se indica que la fecha de fin de soporte sería el 12/dic/2023. Favor aclarar esta inconsistencia de fechas.

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, con respecto al reemplazo anticipado de RMA, EEASA que la firma adjudicada cubra este requerimiento de provisión inmediata de equipos o repuestos provisionales según el SLA solicitado mientras se realiza el trámite de importación de los equipos/repuestos definitivos de fábrica.

description: Estimados, con respecto al reemplazo anticipado de RMA se aclara que el fabricante F5 no cuenta con una bodega local de repuestos. Por lo tanto se solicita que sea aceptado que el oferente cubra este requerimiento de provisión inmediata de equipos o repuestos provisionales según el SLA solicitado mientras se realiza el trámite de importación de los equipos/repuestos definitivos de fábrica.

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que, para cumplir con la experiencia mínima del personal técnico, la EEASA si aceptará certificados emitidos directamente por el oferente, siempre y cuando el o los técnicos tengan la certificación de fábrica en Producto F5 objeto del contrato.

description: Estimados, con respecto a la experiencia mínima del personal técnico donde se solicita la presentación de certificados que demuestren experiencia mínima de 3 años en proyectos similares al objeto de contratación, favor aclarar si es posible presentar un certificado emitido directamente por el oferente que certifique los 3 años de experiencia solicitados.

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que el mínimo solicitado es un técnico, por consecuencia la EEASA si aceptará que el requerimiento se cumpla con más de un técnico certificados de fábrica en Productos F5 objeto del contrato.

description: Estimados señores EEASA, los pliegos indican que se requiere un solo ingeniero con título de tercer nivel con certificaciones en LTM, DNS y AWAF. Se puede cumplir este requerimiento con dos ingenieros uno con la certificación de fabricante como especialista de LTM y DNS y otro con LTM y AWAF?

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que el Pool de 200 horas es de soporte local que será cubierto directamente por la firma adjudicada, la misma que debe cubrir los 6 eventos de mantenimiento preventivo, costos logísticos, materiales y demás, así como todos los soportes correctivos, consultas que se presentarán en la plataforma durante los 3 años.

description: Estimados en el apartado 2.1. OBJETO El objeto del contrato es la ?RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y GARANTÍA DE BALANCEADORES DE CARGA F5 BIG-IP i2600 DE LA EEASA? Numeral 3. Contratación de soporte local con un Pool de 200 horas para toda la solución F5 de la EEASA para un periodo de 3 años. De acuerdo a lo señalado se requiere un pool de 200 horas, favor confirmar si estas 200 horas cubren los 6 eventos de mantenimiento preventivo, costos logísticos, materiales y demás, así como todos los soportes correctivos, consultas que se presentarán en la plataforma durante los 3 años?

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, que, de acuerdo a los términos de servicio de fábrica, este puede ser telefónico o remoto.

description: Estimados señores EEASA, en el SLA Respuesta a llamadas fuera de servicio dentro de 1 hora, favor indicar si el primer punto de contacto sería llamada o control remoto para la revisión del incidente?

answer: Se notifica a los potenciales oferentes, para el SLA Reemplazo anticipado de RMA, el tiempo máximo para la entrega de la parte o equipo será para el siguiente día hábil.

description: Estimados señors EEASA,  en el SLA Reemplazo anticipado de RMA, Se entiende que el proveedor deberá mantener equipos o parte de backup para cumplir este SLA?, si es así cual será el plazo máximo permitido de la entrega del equipo una vez reportado el incidente o una vez diagnosticado?

answer: Se remite el acta de preguntas y respuestas.

description: ACLARACION

answer: Señores EEASA, agradezco la notificación realizada dentro del proceso en la que se  comunica que  ?NO ES NECESARIO LA CONVALIDACIÓN DE ERRORES? en la oferta técnica presentada por COMPUEQUIP DOS S.A.

description: NO ES NECESARIO LA CONVALIDACIÓN DE ERRORES

streetAddress: AV. OCCIDENTAL JOSE MIGUEL CARRION N71-282 COTOCOLLAO

legalName: COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

legalName: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

title: Subasta