description: SISTEMAS DE DOMOTICA PARA CONTROL Y GESTION INTELIGENTE

description: SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICO

title: SISTEMAS AUTOMATICOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

description: SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICO

title: SIE-EPEMAPAA-108-20-545597

answer: Respuesta 1.- No estimado oferente, no se aceptará ningún tipo de Gateway, debido a que la entidad requiere los equipos con comunicación embebida para la aplicación indicada dentro de los pliegos, por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: SEÑORES BUENAS NOCHES, EN LOS MACROMEDIDORES ELECTROMAGNETICOS PARA CUMPLIR CON ETHERNET IP SE PPUEDE OFERTAR LOS MACROS EN HART O MODBUS E INCLUIR EL RESPECTIVO GATEWAY A ETHERNET IP?

answer: Respuesta 2.- No estimado oferente, no se aceptará equipos con carcasa de aluminio, debido a la susceptibilidad a la corrosión por la humedad y presencia mínima de cloro gaseoso que presentan las locaciones donde serán instalados. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: SEÑORES BUENAS NOCHES, EN LOS MACROMEDIDORES ELECTROMAGNETICOS SE SOLICITA Carcaza Transmisor: Policarbonato,  SE PUEDE OFERTAR CON CARCAZA DE ALUMINIO?

answer: Respuesta 3.- No estimado oferente, la EP-EMAPA-A requiere que los equipos PLC tengan 6 salidas a relé y 4 a transistor para la aplicación indicada dentro de los pliegos por la entidad y además Las salidas deben ser tipo source y al menos 4 líneas para las salidas a relé y al menos 1 línea para las tipo transistor comunes. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: SEÑORES BUENOS DIAS, PARA EL ITEM 1 PLC,  SE PIDE 10 SALIDAS 6 A RELE Y 4 A TRANSISTOR. ES POSIBLE OFERTAR TODAS LAS 10 SALIDAS AOLO A RELE O SOLO A TRANSISTOR?

answer: Respuesta 4.- Estimado oferente, los equipos requeridos fueron solicitados con normativa general para garantizar la calidad de los mismos, siguiendo las especificaciones técnicas que anteriormente la entidad ha venido contratando y estandarizando en sus equipos de control. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: BUEN DIA, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS SOLICITADAS ESTAN ORIENTADAS A CIERTAS MARCAS DE LAS CUALES SE HAN COPIADO TEXTUALMENTE DE SUS CATÁLOGOS LAS NORMAS TECNICAS QUE CUMPLEN SUS PRODUCTOS, EN EL MERCADO EXISTEN EQUIPOS DE IGUAL O MEJOR CALIDAD QUE LAS FABRICAS EN SUS CATALOGOS NO COLOCAN EXACTAMENTE LAS NORMAS  QUE SE ESTAN SOLICITANDO YA QUE NO SON FABRICADOS EN EUROPA PESE A QUE CUMPLEN LA NORMATIVA DE SU RESPECTIVO PAIS DE ORIGEN Y TIENEN SELLO CE, SE SOLICITA QUE PARA QUE EL CONCURSO SEA JUSTO Y TRANSPARENTE SE ACEPTE A LOS EQUIPOS QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS SIMILARES A LAS SOLICITADAS Y TENGAN SELLO CE QUE GARANTIZA LA CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO

answer: Respuesta 5.- Estimado oferente, los materiales de las tuberías a la salida de los tanques son de PVC y en las estaciones de bombeo son de Acero cedula 40. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: Señores buenos días, Vemos que se está pidiendo Anillos de Tierra para los macromedidores. Cuáles son los materiales de las tuberías donde se instalará los medidores electromagnéticos?

answer: Respuesta 6.- No estimado oferente, debido a que por estandarización en nuestras instalaciones usamos norma ANSI, por facilidad de mantenimientos y operaciones internas de la EP-EMAPA-A. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: Señores buenos días, Para el ítem 39, Macromedidor Electromagnético CL150 DN125, se puede ofertar con brida  PN16 equivalente a CL150?

answer: Respuesta 7.- No estimado oferente, la comunicación que se requiere es IOLink, no contamos con módulos para protocolo HART. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: Para el ítem 45, Sensor de Presión con Display, la comunicación se puede ofrecer con protocolo HART?

answer: Respuesta 8.- No estimado oferente, el equipo debe contar con protección IP67 como mínimo. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: Para el ítem 45, Sensor de Presión con Display, el display del sensor puede ser IP65?

answer: Respuesta 9.- Estimado oferente en el ITEM 47 SWITCH DE NIVEL CONDUCTIVO L igual 6m, en la especificación técnica, por un error involuntario de tipeo se digito lo siguiente: Electrodo rígida tipo varilla compacta con detección multipunto, hasta 5 puntos de conmutación posible. Varilla fácil de acortar. Siendo lo correcto Electrodo tipo sonda conductiva de cable o cuerda con detección multipunto, hasta 5 puntos de conmutación posible. Cable fácil de acortar. Por lo que la entidad hace la ACLARACION 1.

description: Para el  Item47, Switch de Nivel Conductivo L=6m, el electrodo puede ser tipo cuerda y no varilla rígida?

answer: Respuesta 10.- Si estimado oferente, siempre y cuando la fuente de voltaje ofertada cumpla con todas las demás especificaciones técnicas ofertadas. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: Buenos días, para el ítem 4 Fuente 24V DC 5 A se solicita Rango de ajuste de voltaje de salida 22-28Vdc. Es posible ofertar con un rango de salida de 24 a 28 VDC?  .

answer: Respuesta 11.- Estimado oferente, claramente en el ANEXO FOLLETOS EXPLICATIVOS Y/O CATALOGOS se está solicitando los catalogos técnicos de TODOS los equipos y accesorios solicitados en el presente proceso, lo único que no se pide catalogos es los ítems mano de obra. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: DEBIDO A LA VARIEDAD DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS SOLICITADOS, FAVOR DETALLAR  DE CUALES EQUIPOS Y ACCESORIOS SE DEBE PRESENTAR EL RESPECTIVO CATALOGO

answer: Respuesta 12.- No estimado oferente, debido a que por estandarización en nuestras instalaciones usamos norma ANSI, por facilidad de mantenimientos y operaciones internas de la EP-EMAPA-A. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: Favor confirmar en ítem 39, del Anexo especificaciones se puede ofertar con bridad PN16?

answer: Respuesta 13.- No estimado oferente, la comunicación que se requiere es IOLink, no contamos con módulos para protocolo HART. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: Favor confirmar , en Item 45, del Anexo especificaciones técnicas,   la comunicación se consulta si puede ofrecer con protocolo HART

answer: Respuesta 14.- No estimado oferente, el equipo debe contar con protección IP67 como mínimo. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: favor confirmar, en ítem 45, del anexo especificaciones Técnicas, el display del sensor puede tener IP65?

answer: Respuesta 15.- Estimado oferente en el ITEM 47 SWITCH DE NIVEL CONDUCTIVO L igual 6m, en la especificación técnica, por un error involuntario de tipeo se digito lo siguiente: Electrodo rígida tipo varilla compacta con detección multipunto, hasta 5 puntos de conmutación posible. Varilla fácil de acortar. Siendo lo correcto: Electrodo tipo sonda conductiva de cable o cuerda con detección multipunto, hasta 5 puntos de conmutación posible. Cable fácil de acortar.Por lo que la entidad hace la ACLARACION 1.

description: Favor confirmar, en Item47, del anexo especificaciones Técnicas ,  el electrodo puede ser tipo cuerda para longitud de 6m?

answer: Respuesta 16.- Estimado oferente, los materiales de las tuberías a la salida de los tanques son de PVC y en las estaciones de bombeo son de Acero cedula 40. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: favor confirmar, el material de las tuberías para confirmar la selección de los anillos de tierra?

answer: Respuesta 17.- No estimado oferente, los tableros que se solicitaron deben cumplir la normativa indicada, para salvaguardar la integridad de los equipos que van a ser instalados dentro de los mismos. Por favor sujétese a los pliegos, al Anexo Especificaciones técnicas y a la ACLARACION 1

description: favor confirmar, los tableros de control, pueden ser de fabricación nacional sin certificado únicamente validad su hermeticidad con criterios de la Nema 250.

answer: ACLARACION 1.- En el ITEM 47 SWITCH DE NIVEL CONDUCTIVO L igual 6m, en la especificación técnica, por un error involuntario de tipeo se digito lo siguiente: Electrodo rígida tipo varilla compacta con detección multipunto, hasta 5 puntos de conmutación posible. Varilla fácil de acortar. Siendo lo correcto Electrodo tipo sonda conductiva de cable o cuerda con detección multipunto, hasta 5 puntos de conmutación posible. Cable fácil de acortar.

description: ACLARACION

answer: Estimada comisión técnica EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, cumpliendo con lo solicitado en la fase de convalidación de errores del proceso SIE-EPEMAPAA-108-20 denominado INTEGRACIONES DE TANQUES Y ESTACIONES DE LA EP-EMAPA-A, adjunto el catálogo correspondiente.

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS NEOCONTROL CSNEOCONTROL CIA.LTDA.

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 4.-ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, 4.-ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS y 4.-EspecificacionesTécnicaOfertadas1, se solicita se reenvíe el catálogo y/o folleto explicativo legible del ítem SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL, debido a que el catálogo y/o folleto explicativo anexado en su oferta se encuentra ilegible. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

answer: Estimada comisión técnica EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, cumpliendo con lo solicitado en la fase de convalidación de errores del proceso SIE-EPEMAPAA-108-20 denominado INTEGRACIONES DE TANQUES Y ESTACIONES DE LA EP-EMAPA-A, adjunto el catálogo correspondiente.

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 4.-ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, 4.-ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS y 4.-EspecificacionesTécnicaOfertadas1, se solicita se reenvíe el catálogo y/o folleto explicativo legible del ítem TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, debido a que el catálogo y/o folleto explicativo anexado en su oferta se encuentra ilegible. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

answer: Estimada comisión técnica EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, cumpliendo con lo solicitado en la fase de convalidación de errores del proceso SIE-EPEMAPAA-108-20 denominado INTEGRACIONES DE TANQUES Y ESTACIONES DE LA EP-EMAPA-A, adjunto el catálogo correspondiente.

answer: Estimada comisión técnica EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, cumpliendo con lo solicitado en la fase de convalidación de errores del proceso SIE-EPEMAPAA-108-20 denominado INTEGRACIONES DE TANQUES Y ESTACIONES DE LA EP-EMAPA-A, adjunto el catálogo correspondiente.

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 4.-ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, 4.-ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS y 4.-EspecificacionesTécnicaOfertadas1, se solicita se reenvíe el catálogo y/o folleto explicativo legible del ítem INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 4A PARA RIEL DIN, debido a que el catálogo y/o folleto explicativo anexado en su oferta se encuentra ilegible. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

answer: Estimada comisión técnica EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, cumpliendo con lo solicitado en la fase de convalidación de errores del proceso SIE-EPEMAPAA-108-20 denominado INTEGRACIONES DE TANQUES Y ESTACIONES DE LA EP-EMAPA-A, adjunto el catálogo correspondiente.

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 4.-ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, 4.-ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS y 4.-EspecificacionesTécnicaOfertadas1, se solicita se reenvíe el catálogo y/o folleto explicativo legible del ítem CONTACTOR TRIFASICO FUERZA, BOBINA 120 V AC, 65 A, AC3, debido a que el catálogo y/o folleto explicativo anexado en su oferta se encuentra ilegible. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

answer: Estimada comisión técnica EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, cumpliendo con lo solicitado en la fase de convalidación de errores del proceso SIE-EPEMAPAA-108-20 denominado INTEGRACIONES DE TANQUES Y ESTACIONES DE LA EP-EMAPA-A, adjunto el catálogo correspondiente.

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 4.-ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, 4.-ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS y 4.-EspecificacionesTécnicaOfertadas1, se solicita se reenvíe el catálogo y/o folleto explicativo legible del ítem CONTACTOR TRIFASICO FUERZA, BOBINA 120 V AC, 80 A, AC3, debido a que el catálogo y/o folleto explicativo anexado en su oferta se encuentra ilegible. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

answer: Estimada comisión técnica EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, cumpliendo con lo solicitado en la fase de convalidación de errores del proceso SIE-EPEMAPAA-108-20 denominado INTEGRACIONES DE TANQUES Y ESTACIONES DE LA EP-EMAPA-A, adjunto el catálogo correspondiente.

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 4.-ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, 4.-ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS y 4.-EspecificacionesTécnicaOfertadas1, se solicita se reenvíe el catálogo y/o folleto explicativo legible del ítem BORNERAS DE COMPRESION PARA ANALOGAS, debido a que el catálogo y/o folleto explicativo anexado en su oferta se encuentra ilegible. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

answer: Estimada comisión técnica EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, cumpliendo con lo solicitado en la fase de convalidación de errores del proceso SIE-EPEMAPAA-108-20 denominado INTEGRACIONES DE TANQUES Y ESTACIONES DE LA EP-EMAPA-A, adjunto el catálogo correspondiente.

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 4.-ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, 4.-ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS y 4.-EspecificacionesTécnicaOfertadas1, se solicita se reenvíe el catálogo y/o folleto explicativo legible del ítem CONVERSOR DE PROFIBUS A MODBUS, debido a que el catálogo y/o folleto explicativo anexado en su oferta se encuentra ilegible. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

answer: Estimada comisión técnica EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, cumpliendo con lo solicitado en la fase de convalidación de errores del proceso SIE-EPEMAPAA-108-20 denominado INTEGRACIONES DE TANQUES Y ESTACIONES DE LA EP-EMAPA-A, adjunto el catálogo correspondiente.

answer: ESTIMADOS, SIRVASE ENCONTRAR ADJUNTO LA REPSUESTA DE LA CONVALIDACION SOLICITADA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 4A PARA RIEL DIN

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 1.- ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS y 1.- ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS, se solicita se complete la información enviando el catálogo y/o folleto explicativo del ítem INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 4A PARA RIEL DIN, para verificar las especificaciones técnicas ofertadas acorde a lo solicitado en los pliegos. Esta convalidación se lo realiza debido a que en la oferta y en los anexos antes indicados señala que se anexan a la oferta los catálogos y/o folletos explicativos y/o impresiones de páginas web. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

answer: ESTIMADOS, SIRVASE ENCONTRAR ADJUNTO LA REPSUESTA DE LA CONVALIDACION SOLICITADA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1P 10A PARA RIEL DIN

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 1.- ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS y 1.- ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS, se solicita se complete la información enviando el catálogo y/o folleto explicativo del ítem INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1P 10A PARA RIEL DIN, para verificar las especificaciones técnicas ofertadas acorde a lo solicitado en los pliegos. Esta convalidación se lo realiza debido a que en la oferta y en los anexos antes indicados señala que se anexan a la oferta los catálogos y/o folletos explicativos y/o impresiones de páginas web. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

answer: ESTIMADOS, SIRVASE ENCONTRAR ADJUNTO LA REPSUESTA DE LA CONVALIDACION SOLICITADA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1P 1A PARA RIEL DIN

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 1.- ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS y 1.- ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS, se solicita se complete la información enviando el catálogo y/o folleto explicativo del ítem INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 1P 1A PARA RIEL DIN, para verificar las especificaciones técnicas ofertadas acorde a lo solicitado en los pliegos. Esta convalidación se lo realiza debido a que en la oferta y en los anexos antes indicados señala que se anexan a la oferta los catálogos y/o folletos explicativos y/o impresiones de páginas web. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

answer: ESTIMADOS, SIRVASE ENCONTRAR ADJUNTO LA REPSUESTA DE LA CONVALIDACION SOLICITADA TORRE METALICA TRIANGULAR 15 MTRS TENSADA

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 1.- ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS y 1.- ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS, se solicita se complete la información enviando el catálogo y/o folleto explicativo del ítem TORRE METALICA TRIANGULAR 15 MTRS TENSADA, para verificar las especificaciones técnicas ofertadas acorde a lo solicitado en los pliegos. Esta convalidación se lo realiza debido a que en la oferta y en los anexos antes indicados señala que se anexan a la oferta los catálogos y/o folletos explicativos y/o impresiones de páginas web. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

answer: ESTIMADOS, SIRVASE ENCONTRAR ADJUNTO LA REPSUESTA DE LA CONVALIDACION SOLICITADA TABLERO 1800X1000X600

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 1.- ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS y 1.- ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS, se solicita se complete la información enviando el catálogo y/o folleto explicativo del ítem TABLERO 1800X1000X600, para verificar las especificaciones técnicas ofertadas acorde a lo solicitado en los pliegos. Esta convalidación se lo realiza debido a que en la oferta y en los anexos antes indicados señala que se anexan a la oferta los catálogos y/o folletos explicativos y/o impresiones de páginas web. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

answer: ESTIMADOS, SIRVASE ENCONTRAR ADJUNTO LA REPSUESTA DE LA CONVALIDACION SOLICITADA TABLERO 1200X800X800

description: Acorde al numeral 3 del artículo 157 de la resolución RE-SERCOP-2016-0000072 y conforme a la marca y modelo ofertado del bien indicado en su oferta en el numeral 1.6 COMPONENTES DE LOS BIENES O SERVICIOS OFERTADOS, 1.- ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS y 1.- ANEXO MARCA Y ORIGEN DE LOS BIENES OFERTADOS, se solicita se complete la información enviando el catálogo y/o folleto explicativo del ítem TABLERO 1200X800X800, para verificar las especificaciones técnicas ofertadas acorde a lo solicitado en los pliegos. Esta convalidación se lo realiza debido a que en la oferta y en los anexos antes indicados señala que se anexan a la oferta los catálogos y/o folletos explicativos y/o impresiones de páginas web. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

name: CONSTRUCCIONES MECÁNICAS PROAÑO & GUEVARA CMP&G CIA.LTDA.

description: INTEGRACIONES DE TANQUES Y ESTACIONES DE LA EP-EMAPA-A

streetAddress: MELCHOR DE BENAVIDES FELIX VALENCIA 432 LA MATRIZ

PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL

streetAddress: LAURO GUERRERO AV. MALDONADO 14229 VILLA FLORA

legalName: PINO CHAVEZ MIGUEL ANGEL

SEIUS S.A.

streetAddress: AUTOPISTA RUMIÑAHUI OTTO AROZEMENA 41 CONOCOTO

legalName: SEIUS S.A.

HERRERA MONTERO LEONARDO ANDRES

streetAddress: PONTEVEDRA LERIDA 120 EL BEATERIO

legalName: HERRERA MONTERO LEONARDO ANDRES

streetAddress: AV. DE LA PRENSA AV. VACA DE CASTRO N42-12 SANJUAN

LOPEZ CEVALLOS MARIO RODRIGO

streetAddress: CAMINO EL REY QUESERAS DEL MEDIO SN HUACHI LORETO

legalName: LOPEZ CEVALLOS MARIO RODRIGO

streetAddress: AVENIDA ANTONIO CLAVIJO ISAIAS SANCHEZ 10-24 HUACHI LORETO

ELECTRIP S.A.

streetAddress: AV. BOLIVARIANA HUALACEO 130 HUACHI LORETO

legalName: ELECTRIP S.A.

title: Subasta


name: EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

Unidad

scheme: SERCOP

description: EQUIPOS MEDICOS

scheme: CPC

description: EQUIPOS MEDICOS

description: EQUIPOS MEDICOS

currency: USD

description: POR CUMPLIR CON TODO LO SOLICITADO EN LOS PLIEGOS

title: OTROS INSTRUMENTOS Y APARATOS UTILIZADOS EN MEDICINA, CIRUGIA Y VETERINARIA (INCLUSO JERINGUILLAS, AGUJAS, CATETERES, CANULAS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA Y ELECTROMEDICOS N.C.P.)

description: EQUIPOS MEDICOS

description: EQUIPOS MEDICOS

description: EQUIPOS MEDICOS

title: SIE-EPEMAPAA-109-20-545597

status: complete

answer: Respuesta 1:Estimado oferente se aceptará los 10.000 ml en los dos galones de 5.000 ml cada uno que usted propone, siempre y cuando usted cumpla con todo lo solicitado en los pliegos.

description: Estimados señores Uds. estan solicitando Gel de Contacto de 10.000 ml, lo cual equivale a 10litros. Se puede entregar dos galones de 5 Litros cada uno? lo cual equivaldría a los 10 Litrossolicitados por uds. Gracias

answer: Respuesta 2:Estimado oferente en las especificaciones técnicas no se hace referencia a ninguna marca ni modelo especifico, los requisitos mínimos solicitados por la EP-EMAPA-A, son los requeridos de acuerdo a las necesidades del área de fisioterapia, usted deberá cumplir con todo lo solicitado en los pliegos.

description: Estimados Señores las características reflejadas en los pliegos corresponden exactamente al modeloBTL-5000 SWT POWER, lo cual viola los principios de oportunidad, concurrencia, transparencia, y departicipación nacional de los proveedores en los procesos de contratación publica, de acuerdo a loestablecido en la Ley de Contratación Publica vigente. Es por ello que solicitamos que permitanparticipar a aquellos proveedores que oferten ondas de choque con características similares pero noiguales a las exigidas en el pliego. Por favor confirmar si permiten esto, ya que de lo contrarioUds. están redireccionando el proceso al proveedor que vende BTL en el Ecuador.

answer: Respuesta 3:Estimado oferente el requerimiento de la pantalla de color de 8.4 pulgadas es un requerimiento mínimo, por lo que si usted dispone de un equipo con una pantalla de mayor tamaño puede ofertar y se aceptará siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos solicitados en los pliegos.

description: Estimados señores: Todas las especificaciones técnicas que están solicitando en el presente proceso, son totalmente direccionadas a la marca BTL, modelo del equipo BTL-5000 SWT. Y de acuerdo a lo establecido en la ley de Compras Públicas en su REGLAMENTO Articulo 20 está prohibido direccionar las especificaciones técnicas a una determinada marca. Por lo tanto solicitamos que el tamaño de la pantalla TENGA UN RANGO DEL MAS/MENOS 10% de lo solicitado para poder tener un tratamiento igualitario y por ende varios proveedores de otras marcas poder participar en el presente proceso. Por favor aclarar si esto es posible. Gracias. Ya que de lo contrario Uds. como institución estarían redireccionando el proceso únicamente al proveedor de la marca BTL.

answer: Respuesta 4:Estimado oferente el rango solicitado en el parámetro Frecuencia deberá tener un margen de 1 a 22 Hz, por cuanto para el manejo del dolor se necesita trabajar con frecuencias altas y presiones bajas, por esta razón hemos solicitado que la frecuencia máxima sea de al menos 22 Hz. Una frecuencia menor a esa haría al equipo menos eficiente en el manejo primario del dolor de los pacientes. Además una mayor frecuencia combinada con una menor presión ayuda de mejor manera al alivio del dolor. Por favor remítase a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimados señores: Todas las especificaciones técnicas que están solicitando en el presenteproceso, son totalmente direccionadas a la marca BTL, modelo del equipo BTL-5000 SWT. Y de acuerdo alo establecido en la ley de Compras Públicas en su REGLAMENTO Articulo 20 está prohibidodireccionar las especificaciones técnicas a una determinada marca. Por lo tanto solicitamos que la frecuencia del equipo pueda ser de 1-21 Hz, lo cual es una frecuencia igualmente eficiente para el paciente, ya que en ningún tratamiento de fisioterapia se llega a poner tan alta la frecuencia, porque al utilizar los 22 Hz Herz en el paciente, le ocasionaría al mismo un daño en los tejidos y adicionalmente no le generaría un alivio del dolor. Es importante decir, que esto esta demostrado científicamente. Por favor aclarar si podemos participar con un equipo que posea una frecuencia de 1-21 Hz, para de este modo varios proveedores de otras marcas poder participar en el presente proceso. Gracias

answer: Respuesta 5:Estimado oferente en las especificaciones técnicas no se hace referencia a ninguna marca ni modelo especifico, los requisitos mínimos solicitados por la EP-EMAPA-A, son los requeridos de acuerdo a las necesidades del área de fisioterapia, si usted dispone de un equipo de mejores características puede participar siempre y cuando usted cumpla con todo lo solicitado en los pliegos.

description: Estimados señores: Todas las especificaciones técnicas que están solicitando en elpresente proceso, son totalmente direccionadas a la marca BTL, modelo del equipo BTL-5000 SWT. Y deacuerdo a lo establecido en la ley de Compras Públicas en su REGLAMENTO Articulo 20 estáprohibido direccionar las especificaciones técnicas a una determinada marca. Por lo tantosolicitamos que de las especificaciones que Uds. están solicitando y para que exista un trato igualitario y por ende puedan participar otros proveedores y Fabricantes diferentes a la marca BTL, se requiere que Uds. permitan RANGOS DEL MAS / MENOS en las especificaciones técnicas solicitadas, lo que permitirá que los  proveedores de otros fabricantes puedan participar con sus equipos en el presente proceso. Y a su vez de este modo, Uds. demostrarían que no están redireccionando el presente proceso de adquisición únicamente al proveedor de la Marca BTL. Por favor aclarar si permiten lo solicitado. Gracias

answer: Respuesta 6:Estimado oferente el requerimiento de soporte principal se refiera a la fuente de alimentación del equipo 115V/ 60Hz, usted deberá cumplir con todo lo solicitado en los pliegos.

description: Estimados señores en las especificaciones dice: Soporte principal : 115V/ 60Hz. Se refiere estacaracterística a que el equipo debe funcionar a 115V/ 60 Hz de corriente alterna. Escorrecto? Cuando se solicita soporte principal se refiere a la corriente de funcionamiento delequipo? Por favor aclarar esto. Gracias

answer: Respuesta 7:No estimado oferente los cabezales que se requieren son tres: 1 cabezal de 9 mm multifocalizado, 1 cabezal de 15 mm multifocalizado y un cabezal de 15 mm focalizado. Se solicita el cabezal de 9 mm ya que sirve para zonas dolorosas puntos gatillos y áreas pequeñas como los dedos. Para el uso con puntos gatillo y para el trabajo en articulaciones pequeñas dedos se necesita un transmisor con un diámetro lo más pequeño posible, por eso hemos pedido que sea de 9mm. Un transmisor con un diámetro mayor a eso sería menos efectivo en el manejo de los puntos gatillo y puede generar más dolor del necesario en pacientes con afecciones en sus articulaciones pequeñas, el cabezal de 15 mm focalizado se solicita para el tratamiento de problemas esqueléticos y el cabezal de 15 mm multifocalizado para el tratamiento de afecciones musculares, por lo que usted deberá cumplir con lo solicitado en los pliegos.

description: Estimados señores por favor Uds establecen claramente 3 cabezales aplicadores con las siguientes especificaciones técnicas: 1 cabezal de 9 mm multifocalizado, 1 cabezal de 15 mm multifocalizado y un cabezal de 15 mm focalizado. Los cuales cumplen exactamente con las especificaciones técnicas de los cabezales aplicadores del equipo BTL-5000 SWT de la marca BTL. Es por ello que solicitamos que se permita presentar 3 aplicadores de diferente tamaño y funcionalidad: 2 aplicadores de 15mm y 1 aplicador de 20mm. Es esto posible? Esto permitirá que los proveedores de otros fabricantes puedan participar con sus equipos en el presente proceso. Y a su vez de este modo, Uds. demostrarían que no están redireccionando el presente proceso de adquisición únicamente al proveedor de la Marca BTL. Por favor aclarar si permiten lo solicitado.Gracias

answer: Respuesta 8:No estimado oferente, usted deberá cumplir con los requisitos solicitados en los pliegos.

description: Estimados señores: Los equipos médicos fabricados en todos el mundo deben cumplir con CERTIFICADOS DE CALIDAD  que sean del FDA, o CE o ISO 13485. Por Favor permitir presentar uno de estos certificados mencionados anteriormente, lo cuales son mas importantes al "MDD 93/42/EEC" que Uds. solicitan en los pliegos. Gracias

answer: Respuesta 9:No estimado oferente, usted deberá cumplir con los requisitos solicitados en los pliegos.

description: Estimados señores: Las especificaciones que están en el presente proceso, son totalmentedireccionadas a la marca BTL, modelo del equipo BTL-5000 SWT. Según lo establece la ley deCompras públicas en su REGLAMENTO Articulo 20 está prohibido direccionar las especificaciones auna marca. Por lo tanto solicitamos se permita participar con un equipo que tenga modos de operacióndiferentes y, mejores en cuanto a la densidad de energía 0.28 mj/mm2 y la profundidad de penetración 50 mm en el equipo. Por favor aclarar si esto es posible. Gracias

answer: Respuesta 10En el Anexo especificaciones Técnicas se indica que Diagnósticos definidos por el usuario o protocolos de terapia preestablecidos 100 mínimo.

description: Estimados señores en cuanto a la INTERFAZ DEL EQUIPO SOLICITADO, cuantos protocolos clínicos solicitan Uds. en el equipo para una manejo eficiente del equipo al momento de realizar la terapia al paciente. Por favor aclarar esto. Gracias

answer: Respuesta 11Estimado oferente Modo sencillo y modo continuo y/o modo individual y modo continuo y/o modo ráfaga y/o modo de intensidad gradiente

description: Estimados señores por favor pueden explicar a que se refiere cada modo solicitado: "Modo sencillo y modo continuo y/o modo individual y modo continuo y/o modo ráfaga y/o modo de intensidad gradiente". Ya que es una especificación técnica del equipo BTL-5000 SWT de la marca BTL. Gracias

answer: Respuesta 12Estimado oferente en el ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS se solicita lo siguiente en el Parámetro Modo: Modo sencillo y modo continuo y/o modo individual y modo continuo y/o modo ráfaga y/o modo de intensidad gradiente, es decir el modo sencillo y modo continuo son obligatorios, los modos como se indica son opcionales.

description: Estimados señores en cuanto a los MODOS solicitados del equipo, podemos participar con un equipo que posea únicamente el MODO SIMPLE Y MODO CONTINUO, los cuales son suficientes para el tratamiento de onda de choque en un paciente. Gracias

answer: Respuesta 13Estimado oferente las Enciclopedia para consultacon imágenes debe tener  Programas preestablecidos13 como mínimo, para escoger el tipo de diagnóstico a aplicar y el área a ser tratada.

description: Estimados señores a que se refiere la especificación técnica: "Enciclopedia para consulta con imágenes". Por favor aclarar cual es el tipo de imagen que Uds. solicitan. Gracias

answer: Respuesta 14Estimado oferente los cabezales que se requieren son tres: 1 cabezal de 9 mm multifocalizado, 1 cabezal de 15 mm multifocalizado y un cabezal de 15 mm focalizado. Se solicita el cabezal de 9 mm ya que sirve para zonas dolorosas puntos gatillos y áreas pequeñas como los dedos. Para el uso con puntos gatillo y para el trabajo en articulaciones pequeñas dedos se necesita un transmisor con un diámetro lo más pequeño posible, por eso hemos pedido que sea de 9mm. Un transmisor con un diámetro mayor a eso sería menos efectivo en el manejo de los puntos gatillo y puede generar más dolor del necesario en pacientes con afecciones en sus articulaciones pequeñas, el cabezal de 15 mm focalizado se solicita para el tratamiento de problemas esqueléticos y el cabezal de 15 mm multifocalizado para el tratamiento de afecciones musculares, por lo que usted deberá cumplir con lo solicitado en los pliegos.

description: Estimados señores por favor aclarar cual es la profundidad de penetración a la que necesitan llegar cada cabezal solicitado por Uds. en el equipo. Gracias

answer: Respuesta 15Estimado oferente los cabezales que se requieren son tres: 1 cabezal de 9 mm multifocalizado, 1 cabezal de 15 mm multifocalizado y un cabezal de 15 mm focalizado. Se solicita el cabezal de 9 mm ya que sirve para zonas dolorosas puntos gatillos y áreas pequeñas como los dedos. Para el uso con puntos gatillo y para el trabajo en articulaciones pequeñas dedos se necesita un transmisor con un diámetro lo más pequeño posible, por eso hemos pedido que sea de 9mm. Un transmisor con un diámetro mayor a eso sería menos efectivo en el manejo de los puntos gatillo y puede generar más dolor del necesario en pacientes con afecciones en sus articulaciones pequeñas, el cabezal de 15 mm focalizado se solicita para el tratamiento de problemas esqueléticos y el cabezal de 15 mm multifocalizado para el tratamiento de afecciones musculares, por lo que usted deberá cumplir con lo solicitado en los pliegos.

description: Estimados señores por favor aclarar cual es la densidad del flujo de energía de cada cabezal solicitado por Uds. en el equipo. Gracias

answer: Estimados,Se adjunta el documento NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES DE PERSONAS JURÍDICAS Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES, con la información completa del literal D. DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL.Saludos cordiales

description: BOLD TECHNOLOGIES LEADED - ECUADOR CIA. LTDA. BTECUADEDSolicitamos en base al Art. 157 numeral 3 de la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072, que en el período asignado en el Cronograma para la Etapa de Convalidación de Errores se sirva reenviar en forma electrónica con firma electrónica a través del Sistema Oficial de Compras Públicas el Formulario 1.3 NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES DE PERSONAS JURÍDICAS Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES, completando la información del literal D. DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL.

answer: Estimados señores se adjunta la carta en respuesta a la convalidación.

description: GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDERSolicitamos en base al Art. 157 numeral 3 de la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072, que en el período asignado en el Cronograma para la Etapa de Convalidación de Errores se sirva reenviar en forma electrónica con firma electrónica a través del Sistema Oficial de Compras Públicas, ratificando o rectificando la información respecto al Parámetro Frecuencia que consta en el catálogo del equipo de ondas de choque ofertado por usted Marca EME modelo SHOCK MED procedencia Italia, por cuanto existe una contradicción entre la información indicada en el Catálogo y el Formulario 1.5 COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS.

name: ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.

description: ADQUISICION DEL EQUIPO DE ONDAS DE CHOQUE PARA EL ÁREA DE FISIOTERAPIA DE LA EP-EMAPA-A

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

streetAddress: LA ISLA SAN GABRIEL N31-12 CENTRO HISTORICO

scheme: EC-RUC

roles: supplier tenderer

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: Kennedy Norte AV. LEOPOLDO BENITEZ Mz 307 villa 11 TARQUI

GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER

streetAddress: AV. 12 DE OCTUBRE ROCA 1001 SAN BLAS

legalName: GOMEZ NARANJO JHONATHAN ALEXANDER

roles: buyer procuringEntity

region: TUNGURAHUA

locality: AMBATO

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


name: COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INSTRUMENTACION, CONTROL, ENERGIA Y CONSTRUCCION SEBCOMINCONECSA S.A.

description: Por cumplir con lo solicitado en los pliegos.

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA ANALISIS FISICOS O QUIMICOS, PARA MEDIR O COMPROBAR LA VISCOSIDAD, LA POROSIDAD, LA DILATACION, LA TENSION SUPERFICIAL, ETC., O PARA MEDIR O VERIFICAR CANTIDADES DE CALOR, SONIDO O LUZ

title: SIE-EPEMAPAA-114-20-545597

answer: Estimados: me permito adjuntar los folletos completando la información con respecto al Ítem 3 ?Sonda de turbiedad para equipo controlador on line SC 100 HACH? con las especificaciones técnicas del Cable digital de extensión para sonda de turbiedad solicitada en los pliegos.

description: Acorde a lo indicado en el numeral 3 del Artículo 157 de la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072, se solicita reenvié los Folletos y Catalogos completando la información con respecto al Ítem 3 ?Sonda de turbiedad para equipo controlador on line SC 100 HACH? con las especificaciones técnicas del Cable digital de extensión para sonda de turbiedad solicitada en los pliegos. Esta información deberá ser subida al Sistema Oficial de Compras Públicas conforme al texto indicado en la parte pertinente a OBSERVACIONES en la SECCIÓN IV de los pliegos. Documento que deberá contener la firma electrónica del oferente.

description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CASIGANA DE LA EP-EMAPA-A

streetAddress: PEREZ FLORES CLOTARIO PAZ S/N TARQUI

HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.

streetAddress: AV. REPUBLICA DEL SALVADOR SUECIA N 35-182 BENALCAZAR

legalName: HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.

PEREZ LASCANO JIMENA MARIBEL

streetAddress: JUAN BENIGNO VELA GUAYAQUIL 10-73 MATRIZ

legalName: PEREZ LASCANO JIMENA MARIBEL

legalName: EMPRESA PUBLICA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

title: Subasta


description: BOMBAS CENTRIFUGAS PARA LIQUIDOS

description: BOMBAS CENTRIFUGAS PARA LIQUIDOS

description: OTRAS BOMBAS PROVISTAS DE DISPOSITIVOS DE MEDICION O DISENADAS PARA RECIBIRLOS: BOMBAS ACTIVADAS A MANO PARA LIQUIDOS, BOMBAS ASPIRANTES O IMPELENTES PARA LIQUIDOS, BOMBAS CENTRIFUGAS PARA LIQUIDOS, BOMBAS ELECTRICAS PARA LIQUIDOS, ETC.

title: BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS

description: BOMBAS CENTRIFUGAS PARA LIQUIDOS

description: BOMBAS CENTRIFUGAS PARA LIQUIDOS

title: SIE-EPEMAPAA-112-20-545597

description: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO LOS LAURELES DE LA EP -EMAPA-A

PASQUEL PANCHI SILVIA KARINA

region: COTOPAXI

locality: LATACUNGA

streetAddress: RAFAEL CAJIAO DEL COPAL LOTE 3 IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES)

legalName: PASQUEL PANCHI SILVIA KARINA

MENDEZ ARIAS VICTOR MANUEL

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: JACINTO GONZÁLEZ LOS CEDROS 2750 VELASCO

legalName: MENDEZ ARIAS VICTOR MANUEL

MACHADO VALLEJO LUIS GONZALO

streetAddress: AV. 5 DE JUNIO ANTONIO BORRERO S2-117 SAN SEBASTIAN

legalName: MACHADO VALLEJO LUIS GONZALO

ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

streetAddress: AV. LA PRENSA EL TELEGRAFO N45-14 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.

title: Subasta


name: EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR

description: SERVICIOS CONSISTENTES EN PROPORCIONAR PERSONAL DE VIGILANCIA ALQUILADO PARA LA PROTECCION PERSONAL Y PRIVADA, DE PROPIEDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES, CONTRA EL FUEGO, EL ROBO, LOS ACTOS DE VANDALISMO O EL ALLANAMIENTO COMO SERVICIO DE VIGILANCIA E INS

description: DE ACUERDO A LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION

title: SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD

title: SIE-EP-EMAPAR-001-20-334029

answer: BUENAS TARDES, LA RESPUESTA A SU PREGUNTA LA PODRA ENCONTRAR EN EL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LA MISMA QUE SE ENCUNTRA ADJUNTA.

name: GES-VIGILANCIA SEGURIDAD Y PROTECCION CIA LTDA

description: Saludos cordiales estimados Sres. de la comisión agradecemos mucho la invitación al proceso de contratación de seguridad, mi pregunta tiene relación al tema que sucedió el año anterior en la que prácticamente nos hicieron pasar el tiempo a las compañías que participamos y realizaron una contratación directa,  maquillada en una NEGOCIACIÓN.

answer: BUENAS TARDES, LA RESPUESTA A SU PREGUNTA LA PODRA ENCONTRAR EN EL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LA MISMA QUE SE ENCUNTRA ADJUNTA.

description: Es muy grato saber que al frente de esta Institución ahora esta una persona muy correcta y justa que velara por los intereses de la institución y nos permitirán participar a todas las empresas sin favoritismo alguno, como sucedió el año anterior.

answer: BUENAS TARDES, LA RESPUESTA A SU PREGUNTA LA PODRA ENCONTRAR EN EL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LA MISMA QUE SE ENCUNTRA ADJUNTA.

name: SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

description: Estimados, considerar modificar el requisito del jefe de operaciones que debe tener el título de Ingeniería en ciencias de seguridad. La mayoría de empresas tienen en este cargo a personas con títulos de tercer nivel en áreas administrativas o a personas que son ex miembros de las FFAA. Por favor analizar el cambio de este requisito.

answer: BUENAS TARDES, LA RESPUESTA A SU PREGUNTA LA PODRA ENCONTRAR EN EL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LA MISMA QUE SE ENCUNTRA ADJUNTA.

name: SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.

description: GRACIAS POR LA INVITACION POR FAVOR ACLARAR, SE PUEDE PARTICIPAR CON ARMAS NO LETALES O DE FOGUEO O SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION GRACIAS

answer: BUENAS TARDES, LA RESPUESTA A SU PREGUNTA LA PODRA ENCONTRAR EN EL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LA MISMA QUE SE ENCUNTRA ADJUNTA.

name: GONZALEZ & GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.

description: CUAL ES EL MOTIVO QUE PIDEN UN JEFE DE OPERACIONES CON UNA SOLA CARRERA POR FAVOR PERMITIR PARTICIPAR A OTROS JEFES DE OPERACIONES QUE TENGAN OTRAS CARRERAS.

answer: BUENAS TARDES, LA RESPUESTA A SU PREGUNTA LA PODRA ENCONTRAR EN EL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LA MISMA QUE SE ENCUNTRA ADJUNTA.

name: DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA

description: BUENOS DIAS SEÑORES DE LA COMISIÓN TÉCNICA MI PREGUNTA ES SI SE PUEDE REALIZAR UNA CARTA COMPROMISO DE QUE EN CASO DE SER ADJUDICADO SE REALIZARÁ LOS TRÁMITES PARA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA.

answer: BUENAS TARDES, LA RESPUESTA A SU PREGUNTA LA PODRA ENCONTRAR EN EL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LA MISMA QUE SE ENCUNTRA ADJUNTA.

description: MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE CON RESPECTO A LOS MONTOS DE PROYECTOS QUE INDICAN EN CUANTO AL PERSONAL TÉCNICO CUAL SERÁ EL MEDIO DE COMPROBACIÓN DE DICHOS MONTOS, ACASO SE DEBEN TENER VALORES EN LOS CERTIFICADOS DE TRABAJOS????? SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LA MAYORIA DE CERTIFICADOS NO TIENEN ESA DESCRIPCIÓN

answer: BUENAS TARDES, LA RESPUESTA A SU PREGUNTA LA PODRA ENCONTRAR EN EL ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, LA MISMA QUE SE ENCUNTRA ADJUNTA.

name: GRUPO ESPECIAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD GEVISE CIA. LTDA.

description: Buenos días Srs. De La Comisión técnica por favor ayudar con los siguientes puntos: 1/2 Solicitan ?Presentar examen pre ocupacional y de rutina del personal operativo fimado por el Medico en seguridad y salud Ocupacional registrado en el Ministerio de Trabajo?, por favor aclarar si se refieren al certificado medico que expide el Medico Ocupacional registrado en el MDT donde certifica que esta apto físicamente para ejercer sus funciones. 2/2 Ustedes solicitan para el supervisor Certificados de haber participado en proyectos similares al objeto de contratación, se puede presentar certificados de experiencia emitido por la misma empresa donde se demuestre lo solicitado adjuntando historial del IESS y el contrato de la experiencia descrita para corroborar lo expuesto. Por favor no responder REMITIRSE A LOS PLIEGOS Y TERMINOS DE REFERENCIA.

answer: CONVALIDACION DE ERRORES

name: VISETRANS, VIGILANCIA, SEGURIDAD Y TRANSPORTE CIA. LTDA.

description: BUENOS DIAS, LA CONVALIDACION DE ERRORES DE SU OFERTA PRESENTADA LA PODRA ENCONTRAR EN EL ACTA DE APERTURA Y CONVALIDACION DE ERRORES LA MISMA QUE SE ENCUANTRA ADJUNTA

answer: SEÑORES DE LA COMISIÓN TÉCNICA ESTANDO EN LA ETAPA DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES ME PERMITO ADJUNTAR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA JUSTIFICAR LO SOLICITADO.

name: VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA.

answer: Saludos cordiales estimados Sres.Envió lo solicitado para cnvalidación de errores

answer: -Se presenta: certificado laboral actualizado de mi representada, en la que detalla el monto de los proyectos en los que ha participado hasta la fecha actual en mi representada, junto al contrato de trabajo y la planilla de los últimos seis meses.-Se adjunta los títulos de bachiller emitidos por la entidad educativa y el respaldo que se descarga del sistema del Ministerio de educación del personal de supervisor y de cada guardia.-Se adjunta certificado por nuestro proveedor con Newtronix, empresa que en la actualidad mantenemos un contrato de arriendo de frecuencias en la ciudad de Riobamba y otras regiones a nivel nacional, junto al contrato de frecuencia propia con ARCOTEL.-Se adjunta carta compromiso de apertura de sucursal en la ciudad de Riobamba, para una mejor operatividad en mencionada ciudad, junto a la agencia que se encuentra vigente.

name: SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA.

name: SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA NACIONAL GUARANDA CONPAÑIANACIONALGUARANDA CIA.LTDA.

answer: BUENAS TARDES SEÑORES ENCARGADOS DE LA COMISIÓN ADJUNTO LOS DOCUMENTOS PERTINENTES A LA CONVALIDACION DE ERRORES .GRACIAS

description: CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

mainProcurementCategory: services

streetAddress: Londres Av. Juan Félix Proaño 7-50 VELASCO

OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.

streetAddress: VIRGILIO CORRAL AGUSTIN DAVALOS 11 LIZARZABURU

legalName: OLEAS SEGURIDAD OLEASSEG CIA. LTDA.

streetAddress: LA PAZ AV. LEOPOLDO FREIRE  VELOZ

region: IMBABURA

locality: IBARRA

streetAddress: JUAN DE DIOS NAVAS AV. ELOY ALFARO 1-49 SAGRARIO

region: LOJA

locality: LOJA

streetAddress: BRACAMOROS PADRE JUAN DE VELASCO 46-11 VALLE

streetAddress: EL PEDREGAL HERNADEZ DE JIRON N35-136 LA CONCEPCION

streetAddress: AV. AMAZONAS ISLA FLOREANA N41-125 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.

streetAddress: AV. 10 DE AGOSTO SAN GREGORIO N21-123 CENTRO HISTORICO

legalName: ROBALINO RAMIREZ CIA. LTDA.

streetAddress: AV MARISCAL SUCRE PORTOVELO OE6-S32 LA MENA

title: Subasta


description: QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

description: QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

title: OTROS PRODUCTOS QUIMICOS N.C.P.

description: QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

description: QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA

title: SIE-EP-EMAPAR-03-20-334029

answer: ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: ACLARACION

description: BUENAS TARDES, NO SE HAN REALIZADO CONVALIDACION DE ERRORES A SU OFERTA

answer: NO EXISTE CONVALIDACIÓN ALGUNA

description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO

legalName: EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR

MEDINA MOREJON FAUSTO JAVIER

streetAddress: CARLOS MONTUFAR FERNANDO AYARZA E13 16 IÑAQUITO

legalName: MEDINA MOREJON FAUSTO JAVIER

title: Subasta

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO


description: CAJAS DE PROTECCIÓN PARA MEDIDORES DE AGUA O LUZ

description: CISTERNAS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, CAJAS Y RECIPIENTES ANALOGOS  PARA CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO (EXCEPTO PARA GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS) DE HIERRO O ACERO, DE UNA CAPACIDAD NO SUPERIOR A 300 LITROS SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICO.

description: DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE ADJUDICACION

title: SIE-EP-EMAPAR-04-20-334029

answer: Estimados oferentes, para el presente proceso de contratación y debido a la emergencia sanitaria la EP-EMAPAR no realizará una verificación visual in situ de la línea de producción, más si verificará que cuente con los respaldos documentales y legales que certifiquen y acrediten la producción de los bienes ofertados en caso de que una vez adjudicado el contratista no justifique se aplicara con rigurosidad lo descrito el numeral 4 del artículo 92 de la LOSNCP y las demás acciones legales judiciales que correspondan en contra del contratista que presento documentación que le permitió ilegalmente favorecerse en el presente proceso de contratación.

name: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA

description: Estimados:Al ser este un producto cuyo CPC, cuenta con un porcentaje de VAE, Solicitamos se explique cómo se va a cumplir con el Art. 77 de la resolución 072 del SERCOP, que dice "Verificación de producción nacional antes de la adjudicación.- Con la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de las reglas...? a la producción nacional, las entidades contratantes, de oficio o a petición de parte, podrán verificar únicamente la existencia de una línea de producción, transformación, taller, fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano, PROPIEDAD DEL OFERENTE, que acredite y demuestre la producción de los bienes ofertados dentro del procedimiento de contratación pública". Esto significaría que el beneficio del VAE ES SOLAMENTE PERMITIDO PARA EL FABRICANTE Y NO PARA UN DISTRIBUIDOR O COMERCIALIZADOR.De igual manera la nota 1 del recordatorio en la página del SOCE al momento de subir la oferta reza: NO SE CONSIDERA PRODUCTOR A QUIEN COMERCIALIZA BIENES DE ORIGEN NACIONAL

answer: Estimado oferente se adjunta lo requerido

description: Estimados miembros de la comisión, solicitamos nos ayuden con planos mas detallados de los productos solicitados en los cuales se pueda ver claramente en que partes el producto cuenta con perforaciones y aperturas para el ingreso.

answer: Estimados oferentes se tratan de medidas exteriores.

description: Estimados miembros de la comisión, se solicita se aclare si las medidas solicitadas son medidas exteriores o interiores de la caja.

answer: Estimado oferentes la caja para piso no debe contener fondo.

description: Estimados miembros de la comisión, Se solicita se aclare si la caja de piso cuenta con un fondo o piso, ya que generalmente esas no suelen tener ese fondo para evitar que el compartimento se inunde por lluvia

answer: estimados oferentes debido a la premura de los materiales la EP-EMAPAR ratifica los plazos establecidos en el presente proceso de contratación.

description: Señores de la comisión Técnica, Solicitamos se contabilice los días de la entrega desde la notificación de la entrega del anticipo ya que así mas oferentes pueden participar al poder utilizar ese flujo para realizar la compra de los materiales necesarios para la fabricación de los bienes ofertados

answer: BUENOS DIAS, ADJUNTO RESPUESTA A CONVALIDACION, MUCHAS GRACIAS

description: BUENAS TARDES, LA CONVALIDACION DE ERRORES DE SU OFERTA LA PODRA ENCONTRAR EN EL ACTA DE APERTURA Y CONVALIDACION DE ERRORES LA CUAL SE ENCUENTRA ADJUNTA

answer: DANDO RESPUESTA A LA CONVALIDACIÓN  EN LA CUAL ESPECIFICO QUE LAS CAJAS OFERTADAS NO TIENE BISAGRA, ADJUNTO DOCUMENTO.

description: ADQUSICION DE 2500 CAJAS DE PARED Y 800 CAJAS DE PISO

ASQUI ARMAS CARMEN LOURDES

streetAddress: AV. 11 DE NOVIEMBRE AV. CANONIGO RAMOS 16 LIZARZABURU

legalName: ASQUI ARMAS CARMEN LOURDES

MAJI DISHO PATRICIA JHOANA

streetAddress: CALPI

legalName: MAJI DISHO PATRICIA JHOANA

CHANG AURIA VICTOR GUIDO

streetAddress: SOLAR 13 TARQUI

legalName: CHANG AURIA VICTOR GUIDO

DELGADO CASTILLO DAVID ALEJANDRO

streetAddress: CONDOR N44A AVENIDA BRASIL OE3123 DP 404 RUMIPAMBA

legalName: DELGADO CASTILLO DAVID ALEJANDRO

title: Subasta


description: SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE  ARTICULOS DE FERRETERIA  Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS

title: SIE-EP-EMAPAR-05-20-334029

answer: ACTA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

description: ACLARACION

answer: Se agradece la notificación enviada, indicando que no se requería convalidacion.

description: NO REQUIERE CONVALIDACION DE ERRORES

description: NO REQUIERE CONVALIDACION DE ERRORES

answer: Muchas gracias.

description: NO REQUIERE CONVALIDACION DE ERRORES

answer: C O N V A L I D A C I Ó N   D E   E R R O R E SGuamote, 24 de marzo del 2020SeñorMARCELO ENRIQUE CALVOPIÑA SIGCHAYAGERENTE GENERALEMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DERIOBAMBAPresente. -De mi consideración:Por medio de la presente, agradezco la gentil solicitud de Convalidación de Errores realizada por la EMPRESA PÚBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE RIOBAMBA para el proceso: SIE-EP-EMAPAR-05-20 para la ?ADQUISICIÓN DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA JEFATURA DE ALCANTARILLADO? y a la vez agradezco la posibilidad y apertura para trabajar con ustedes.El presente documento tiene como fin dar respuesta al Acta de Convalidación de Errores emitido por la Entidad Contratante el 20 de marzo del 2020 al no existir errores que se deban convalidar, y de esta manera continuar participando en este proceso.Reiterándole mi sentimiento de estima y consideración, me suscribo.atentamenteMiguel Santillan

description: NO REQUIERE CONVALIDACION DE ERRORES

answer: la que suscribe, en atención a la notificación efectuada por el EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR, para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA JEFATURA DE ALCANTARILLADO y de conformidad con lo establecido en el Art. 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, Resolución INCOP N RE-2013-0000083 de fecha 23 de marzo de 2013 y Capítulo V de la Convalidación de Errores, Sección III de la petición de convalidación de la Resolución SERCOP RE No. 72-2016 de 31 de Agosto de 2016 sobre convalidación de errores esperamos cumplir con  lo solicitado , por lo que esperamos cubrir sus necesidades y requerimientos

description: NO REQUIERE CONVALIDACION DE ERRORES

description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA JEFATURA DE ALCANTARILLADO

SANTILLAN CARGUA MIGUEL ANTONIO

locality: GUAMOTE

streetAddress: GUAMOTE, CABECERA CANTONAL

legalName: SANTILLAN CARGUA MIGUEL ANTONIO

ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO

streetAddress: LUZ ELISA BORJA CARABOBO 28-56 VELASCO

legalName: ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO

SALVATIERRA BRAVO KATTY KARINA

streetAddress: SOLAR 7 XIMENA

legalName: SALVATIERRA BRAVO KATTY KARINA

SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE

streetAddress: JUAN MOLINEROS AV. ELOY ALFARO C41 EL INCA

legalName: SOLIS GUEVARA SILVIA JEANNETTE

title: Subasta


description: MEDIDOR DE AGUA, CHORRO UNICO B, LECTURA 45 GRADOS, BRONCE

description: MEDIDORES DE CAUDAL Y/O VOLUMEN DE LIQUIDOS

name: REPRESENTACIONES INDUSTRIALES REINDUSTRIAL CIA. LTDA.

title: MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DE GAS, LIQUIDOS O ELECTRICIDAD

title: SIE-EP-EMAPAR-06-20-334029

answer: Estimados oferentes las características requeridas por la EP-EMAPAR se encuentra disponibles en las especificaciones técnicas anexas al proceso de contratación, específicamente se aceptará chorro múltiple con una aleación de cobre bronce o latón además que el visor debe ser a 45 grados de acuerdo al estudio estipulado en el requerimiento.

description: Buenas tardes, se puede ofertar chorro único de latón R160 con visor plano?

answer: Estimado oferentes, para el presente proceso de contratación y debido a la emergencia sanitaria la EP-EMAPAR no realizará una verificación visual in situ de la línea de producción, mas si verificará que cuente con los respaldos documentales y legales que certifiquen y acrediten la producción de los bienes ofertados en caso de que una vez adjudicado el contratista no justifique se aplicara con rigurosidad lo descrito el numeral 4 del artículo 92 de la LOSNCP y las demás acciones legales judiciales que correspondan en contra del contratista que presento documentación que le permitió ilegalmente favorecerse en el presente proceso de contratación.

description: Estimados:al ser este un producto cuyo CPC, cuenta con un porcentaje de VAE, Solicitamos se explique cómo se va a cumplir con el Art. 77 de la resolución 072 del SERCOP, en donde dice "Verificación de producción nacional antes de la adjudicación.- Con la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de las reglas que permitan otorgar preferencias a la producción nacional, ???, existencia de una línea de producción, transformación, taller, fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano, PROPIEDAD DEL OFERENTE, que acredite y demuestre la producción de los bienes ofertados dentro del procedimiento de contratación pública". Esto  significa que el beneficio del VAE ES SOLAMENTE PARA EL FABRICANT Y NO PARA UN DISTRIBUIDOR O COMERCIALIZADOR.Así mismo la nota 1 del recordatorio en la pagina del SOCE al momento de subir la oferta reza: NO SE CONSIDERA PRODUCTOR A QUIEN COMERCIALIZA BIENES DE ORIGEN NACIONAL,SINO SOLO A QUIEN LOS FABRICA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y NO INTERMEDIARI

answer: Estimados oferentes, las respuestas y aclaraciones se fundamentan en la tecnicidad y legalidad de cada caso, insistimos que se refieran a las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego concordante con aquellas descritas en el archivo anexo, confiando en el profesionalismo de su oferta técnica la cual evidenciará los productos que cada oferente propone, siempre de acuerdo a la necesidad de la Entidad Contratante.

description: Estimados miembros de la comisión, con el fin de que los oferentes puedan presentar mejores propuestas, solicitamos se responda a las preguntas con un criterio técnico/jurídico adecuado y no se caiga en el error de otras entidades en las que eluden responder las dudas con la frase, ríjase al pliego. Confiamos en que su distinguida entidad sabrá aclarar las dudas de la mejor manera posible

answer: Estimados oferentes los tiempos estipulados en el cronograma están dentro de los ratios estipulados en la normativa aplicable, por lo que la entidad simplemente se acogió a lo dispuesto en la Ley. Ref. Codificación de resoluciones SERCOP 072

description: Estimados miembros de la comisióncon preocupación vemos los tiempos tan estrechos con los cuales se esta manejando este proceso, ya que llama la atención que la puja solo sea 15 minutos después de la calificación. Solicitamos se aclare el motivo por la cual se ha planteado el calendario de esta manera

answer: Estimados Oferentes los tiempos están en función de los requerimiento urgentes de la EP-EMAPAR sin que estos estén fuera de un rango prudencial de abastecimiento empresarial.

description: Estimados miembros de la comisión, como ustedes saben gran parte de los componentes para cumplir con esta oferta son de origen importado y vienen de china, país que cuenta con problemas de logística para poder suministrar dichos componentes, Ustedes  están solicitando tiempos de entrega de 15 días para las primeras mil unidades, esto solo seria posible cumplir si el oferente ya cuenta con este producto en el Ecuador. Solicitamos se permita entregar las 3000 unidades en un solo lote en los 80 días, para poder cumplir con los tiempos necesarios para la importación y así se permita la participación de mas oferentes y se evite el direccionamiento a oferentes con información privilegiada.

answer: Estimados oferentes, para contribuir a la participación de mayor numero de oferentes se determina que NO se solicita muestra, a su vez los oferentes deberán presentar fotos 100% legibles del medidor ofertado, estas fotos deberán presentar todas las caras del medidor y principalmente la parte superior del mismo reloj las fotos serán a color y en alta definición, será visibles tanto la nomenclatura y la literatura del medidor, de su parte interna reloj como externa cuerpo

description: EstimadosComo ustedes saben, gran parte de los componentes para cumplir con esta oferta son de origen importado y es de conocimiento general que la situación mundial impide el traer muestras en tan corto tiempo, por lo que solicitamos se amplíe los plazos y cronogramas de este concurso.

answer: Estimados oferentes debido a la premura de utilización de los bienes a ser adquiridos la EP-EMAPAR se ratifica en el inicio del plazo contractual.

description: Estimados Miembros de la comisión, Solicitamos se aclare el tiempo de entrega del anticipo y se tome en cuenta los tiempos de entrega del producto sea a partir de la entrega del anticipo, ya que este monto es necesario para poder empezar la adquisición de los componentes. De esta mera se permitiría la participación de mas oferentes

answer: Estimados oferentes siempre y cuando cumpla la norma técnica respecto el bien se acepta el pedido de especificación similar.

description: Estimados miembros de la comisión. Solicitamos se permita el uso de policarbonato en la cámara de medición ya que el éste posee mejores propiedades que el polietileno de alto impacto, en caso de no aceptar esta solicitud, pedimos se sustente su respuesta con información técnica.

answer: Estimados oferentes, al respecto la norma técnica estable que ?? no debe ser mayor a 0,1 MPa 1 bar? por lo que el requerimiento de la EP-EMAPAR según el estudio de su necesidad estaría dentro del rango permitido por la Ley por lo que la Entidad se ratifica en las características estipuladas en las especificaciones técnicas.

description: Srs. De la Comisión Técnica, Solicitamos se permita una pérdida de presión máxima admisible de hasta 1 bar, TAL Y COMO LO ADMITE LA NORMA TECNICA NTE INEN-OIML R 49-1:2009 sección 5.5. Ya que el pedir una condición diferente a la norma se podría interpretar como direccionamiento a un producto específico.

answer: Estimados oferentes, para contribuir a la participación de mayor numero de oferentes se determina que NO se solicita muestra, a su vez los oferentes deberán presentar fotos 100% legibles del medidor ofertado y que será entregado en caso de su adjudicación, estas fotos deberán presentar todas las caras del medidor y principalmente la parte superior del mismo reloj las fotos serán a color y en alta definición, será visibles tanto la nomenclatura y la literatura del medidor, de su parte interna reloj como externa cuerpo

description: Srs. Miembros de la comisión, Solicitamos se permita la entrega de muestras con marcas diferentes a lo solicitado ya que al ser muestras y el corto tiempo para prepararlos, éstas podrían diferir de la especificación, sin que este sea motivo de descalificación, con el compromiso de que, en caso de resultar adjudicados, el producto entregado cumplirá en su totalidad con la especificación técnica solicitada

description: ADQUISICION DE 3000 MEDIDORES DE MEDIA PULGADA

ESPINOZA ALULEMA MARIETA DEL PILAR

streetAddress: AV LIZARZABURU SANTOS LEOPOLDO 12 VELASCO

legalName: ESPINOZA ALULEMA MARIETA DEL PILAR

streetAddress: Londres Av. Juan Félix Proaño 7-50 VELASCO

streetAddress: AV. INTEROCEANICA AV. SIENA 780 CUMBAYA

title: Subasta


description: BOMBAS Y EQUIPOS PARA SISTEMA DE BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE

title: BOMBAS PARA LIQUIDOS; ELEVADORES DE LIQUIDOS

title: SIE-EP-EMAPAR-09-20-334029

answer: Estimados, solo se requiere la provision de bomba, Saludos

description: Buenas tardes, estimados Sres. Emapar favor confirmar si solamente se requiere la bomba o si también necesitan que se incluya en la oferta el motor de 50hp.Quedo a la espera de su pronta respuesta.

answer: El tiempo de entrega del bien, se ha considerado de acuerdo a las necesidades institucionales, favor regirse a lo solicitado, saludos.

name: HIDROMECANICA ANDINA HIDROANDINA C. LTDA.

description: Estimados Señores, lo solicitado es para importación, comedidamente les consultamos si podríamos  entregar, en 8 - 10 semanas

answer: El tiempo de entrega del bien, se ha considerado de acuerdo a las necesidades institucionales, favor regirse a lo solicitado, saludos.

description: Estimados, solictamos considerar que la bomba es de importacion, por favor ampliar el plazo de entrega a 8 semanas.

answer: Favor regirse a los materiales solicitado, saludos.

description: Se puede ofertar bomba con cuerpo en hierro fundido e impulsor en bronce.

answer: El tiempo de entrega del bien, se ha considerado de acuerdo a las necesidades institucionales, favor regirse a lo solicitado, saludos.

description: se puede ampliar el plazo a 90 días teniendo en cuenta que y como es de conocimiento mundial con la pandemia que nos aqueja, se tendrá flexibilidad con lostiempos de entrega ??? ya que muchos fabricantes especialmente de la China están con muchosatrasos, y el transporte también esta con retrasos en llegadas sin tener tiempos exactos.

answer: El tiempo de entrega del bien, se ha considerado de acuerdo a las necesidades institucionales, favor regirse a lo solicitado, saludos.

name: TECHNOLOGY ASSISTANCE ASSISTECH CIA. LTDA.

description: es un requisito general y de varios proveedores ampliar el tiempo de entrega al menos de 60 días, deberian considerarlo.

answer: No, modificaría la configuracion de la columna de descarca, Saludos

description: Se puede ofertar bomba de diámetro de 10" siempre y cuando cumpla con las especificaciones de materiales y punto de operación en presión y caudal.

answer: El tiempo de entrega del bien, se ha considerado de acuerdo a las necesidades institucionales, favor regirse a lo solicitado, saludos.

name: C.A. METALMECANICA INDUSTRIAL Y NAVAL (CAMIN)

description: Buenos días. Es factible extender el plazo de entrega.

answer: El tiempo de entrega del bien, se ha considerado de acuerdo a las necesidades institucionales, favor regirse a lo solicitado, saludos.

description: Buenos días estimados Sres. favor ampliar el plazo de entrega a 70 días, ya que lo solicitado es un producto de importación y debido a la crisis sanitaria a nivel mundial los tiempos de entrega pueden variar y aumentar.

answer: El tiempo de entrega del bien, se ha considerado de acuerdo a las necesidades institucionales, favor regirse a lo solicitado, saludos.

description: Estimados por favor  se solicita ampliación de plazo de entrega a 90 días, son productos de importación.

description: Adquisición de bomba sumergible de 8“ para motor de 6“

ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S A

streetAddress: MORONA B. DE CARONDELET Y 11 DE NOV. 11 VELOZ

legalName: ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S A

title: Subasta


description: SERVICIOS DE SUMINISTROS DE UNA CONEXION DIRECTA A INTERNET. EL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET TAMBIEN PUEDE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS LIBRES JUNTO CON EL ACCESO DE INTERNET COMO EL CORREO ELECTRONICO, ESPACIO PARA LA PAGINA WEB DEL CLIENTE, Y LAS HE

title: SERVICIOS DE ACCESO AL INTERNET

title: SIE-EP-EMAPAR-14-20-334029

answer: Estimados oferentes el alcance del servicio solicitado de seguridad lógica es en base a Software.

name: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 1.Cuál es el alcance del servicio solicitado de seguridad lógica especificar si es un equipo físico o software que necesita y las características del mismo.

answer: Estimados oferentes el servicio solicitado de seguridad lógica aplica al Internet.

description: 2.Especificar si la seguridad lógica requerida aplica para el servicio de internet o datos.

answer: Estimados oferentes el servicio solicitado de seguridad lógica aplica al Internet.

description: 3.De acuerdo a los trd?s objetivos específicos indicar si el servicio de monitoreo y control de incidentes de seguridad  hace referencia a la seguridad lógica requerida o aplica para el servicio de internet y datos.

description: CONTRATACIÓN DE SERVICIO SOLUCIÓN INTERNET CON RESPALDO DE 20 MBPS Y ENLACE DE DATOS CON EL GADMR

TELCONET S.A.

streetAddress: AV. LUIS ORRANTIA AV. VICTOR HUGO SICOURET SOLAR 21 TARQUI

legalName: TELCONET S.A.

title: Subasta


name: EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR

description: MEZCLA ASFÁLTICA

description: MEZCLA ASFÁLTICA

description: BETUN Y ASFALTOS NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS ASFALTICAS: ARENAS ASFALTICAS, ASFALTITAS, ASFALTO DEL LAGO TRINIDAD, ASFALTO NATURAL, BETUN NATURAL, CALIZA ASFALTICA, ROCAS ASFALTICAS

description: Referencia resolución de adjudicación

title: BETUN Y ASFALTO NATURALES; ASFALTITAS Y ROCAS ASFALTICAS

description: MEZCLA ASFÁLTICA

description: MEZCLA ASFÁLTICA

title: SIE-EP-EMAPAR-11-20-334029

description: Adquisición de 521 toneladas de asfalto

OVIEDO MOREANO SANTIAGO EDUARDO

locality: PENIPE

streetAddress: CALLE PRINCIPAL 0 ESQUINA S/N LA CANDELARIA

legalName: OVIEDO MOREANO SANTIAGO EDUARDO

ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO

streetAddress: LE CORBUSIER SOCRATES S/N PICAIGUA

legalName: ALVARADO LASCANO JOSE ERNESTO

title: Subasta

rationale: Adquisición de 521 toneladas de asfalto


description: DE ACUERDO A LA RESOLUCION ADMIISTRATIVA DE ADJUDICACION

title: SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE  ARTICULOS DE FERRETERIA  Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS

title: SIE-EP-EMAPAR-16-20-334029

answer: Estimados oferentes, no se otorgará anticipo, el pago de este proceso es contra entrega de los bienes

description: Estimados por favor confirmar si en dicho proceso se otorgara adelanto y en que porcentaje serìa ?

answer: Estimados oferentes, si es procedente participar, siempre y cuando se cumpla la especificación dimensional.

description: Estimados se puede participar con uniones mecánicas en hierro dúctil.

answer: Estimados oferentes, no se otorgará anticipo, el pago de este proceso es contra entrega de los bienes, y el plazo correrá desde la fecha de suscripción del contrato.

description: Favor aclarar ya que en los tdrs habla del plazo de entrega a partir que el anticipo se encuentre acreditado, este proceso tiene anticipo?

answer: El que suscribe, en atención a la notificación efectuada por el EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR, para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS JEFATURAS DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDAS DE LA EP-EMAPAR y de conformidad con lo establecido en el Art. 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, Resolución INCOP N RE-2013-0000083 de fecha 23 de marzo de 2013 y Capítulo V de la Convalidación de Errores, Sección III de la petición de convalidación de la Resolución SERCOP RE No. 72-2016 de 31 de Agosto de 2016 sobre convalidación de errores adjuntamos  lo solicitado , por lo que esperamos cubrir sus necesidades y requerimientos

description: El oferente no presenta la totalidad de los ítems dentro del catálogo ofertado, se solicita se incluya todos los ítems de acuerdo con el formulario 1.6 de su oferta Pág. 9-18 ver anexo

description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS JEFATURAS DE AGUA POTABLE Y CONTROL DE PERDIDAS DE LA EP-EMAPAR

TORRES HERRERA CARLOS ALONSO

streetAddress: REMIGIO ROMERO Y CORDERO  10-97 ELOY ALFARO  (SAN FELIPE)

legalName: TORRES HERRERA CARLOS ALONSO

Jerez Custode Marcelo Alejandro

streetAddress: UNIDAD NACIONAL EL GLADIADOR SN IGNACIO FLORES (PARQUE FLORES)

legalName: Jerez Custode Marcelo Alejandro

ZHAGÑAY JUNCAL MANUEL NARCISO

region: CAÑAR

locality: BIBLIAN

streetAddress: AV. VERDELOMA AV. JOSE BENIGNO IGLESIAS S/N BIBLIAN, CABECERA CANTONAL

legalName: ZHAGÑAY JUNCAL MANUEL NARCISO

title: Subasta


description: MAQUINAS TALADRADORAS

description: MAQUINAS TALADRADORAS

description: OTRAS  MAQUINAS  PARA  HACER  PERFORACIONES  O  POZOS,  NO AUTOPROPULSADOS:  ARADOS  CORTADORES  DE  CARBON,  CUNAS HIDRAULICAS, DESPRENDEDORES  DE  CARBON  O  ARCILLA,  MAQUINAS DE  BARRENAR,  MAQUINAS PARA ABRIR POZOS, MAQUINAS TALADRADORAS, ETC.

title: CORTADORAS DE CARBON O DE ROCA Y MAQUINAS EXCAVADORAS DE TUNELES; OTRAS MAQUINAS PARA HACER PERFORACIONES O POZOS

description: MAQUINAS TALADRADORAS

description: MAQUINAS TALADRADORAS

title: SIE-EP-EMAPAR-08-20-334029

answer: Estimados oferentes, las especificaciones técnicas del pliego se encuentran completas, sin embargo, las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad referentes  al TOPO HIDRONEUMATICO, son las siguientes:?Herramienta de perforación tipo topo, AH active head, PP Power Port, reversible, BL Boltless ET21722 2.00? 50mm AH PP BL BL: sin pernos?Diámetro: mínimo 2in/50mm?Longitudmínimo 40.88in/1030.80mm?Peso máximo 24Lbs/11Kg?Airemáximo 18cfm/510L/s?Tailbolt Access mínimo 4?Presión máximo 110PSI/7.6 Bar?Marcha atrás maximo de vuelta?GPMmínimo 370 Golpeas por minuto?Manguera neumática entre 15m y 20m de ? con acoples  ?Lubricador en líneamínimo 1A su vez, se procede a adjuntar nuevamente el archivo correspondiente a las especificaciones técnicas.

description: Estimados contratante: El archivo de especificaciones técnicas no se puede abrir, las especificaciones tecnicas del pliego estan completas? o podrian reemplazar el archivo mencionado?

answer: EstimadosAdjunto con-validación de errores, el error de nuestra oferta fue involuntario, por lo que pedimos disculpas y adjuntamos nuestra oferta corregida.saludos Luis Montalván Representante Legal

description: BUENAS TARDES, LA CONVALIDACION DE ERRORES DE SU OFERTA LA PODRA ENCONTRAR EN EL ACTA DE APERTURA Y CONVALIDACION DE ERRORES LA MISMA QUE SE ENCUANTRA ADJUNTA.

description: ADQUISICIÓN DE TOPO HIDRONEUMATICO

legalName: EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR

TRIBOLOGYEC CIA. LTDA.

streetAddress: AV LOS SHYRIS AV ELOY ALFARO N32-218 SANJUAN

legalName: TRIBOLOGYEC CIA. LTDA.

title: Subasta

rationale: ADQUISICIÓN DE TOPO HIDRONEUMATICO


description: MASCARILLA DE SILICONA MEDIA CARA

description: MASCARILLA DE SILICONA MEDIA CARA

description: MASCARAS, MASCARILLAS DE GAS Y ACCESORIOS

title: APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS DE MASAJE; APARATOS DE PSICOTENIA; APARATOS DE OZONO TERAPIA, OXIGENOTERAPIA, AEROSOLTERAPIA, RESPIRACION ARTIFICIAL U OTROS APARATOS RESPIRATORIOS TERAPEUTICOS; OTROS APARATOS RESPIRATORIOS Y MASCARAS DE GAS (EXCEPTO M

description: MASCARILLA DE SILICONA MEDIA CARA

description: MASCARILLA DE SILICONA MEDIA CARA

title: SIE-EP-EMAPAR-17-20-334029

answer: Como se estableció en el número 3 de la Convocatoria, las ofertasdeberán ser presentadas de manera física, debidamente foliadas y sumillas, con la firmaelectrónica, en base a lo dispuesto en el acápite VI.- Formas de entrega y recepción de ofertas dela Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020, en la cual estableceque será potestad de la Entidad contratante decidir si las ofertas serán presentadas a través delPortal de Compras Públicas y de manera física o por correo electrónico, para lo cual la Entidadha decidido solicitar de manera física y a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS.

description: ESTIMADA ENTIDAD POR Favor a que correo se debe enviar la oferta electrónicamente?

answer: Si es necesario presentar las muestras.

description: ESTIMADA ENTIDAD POR FAVOR RESPONDER SI ES NECESARIO LA PRESENTACION DE MIUESTRAS PARA ESTE PROCESO?

answer: Se refiere a una mascarilla quirúrgica desechable

description: BUENAS TARDES EN LA ESPECIFCACION DE LA MASCARILLAS DESECHBALES COLCOAN LAS ESPECIFICIONES O DESCRIPCION DE UNA MASCARILLA QUIRURGICA Y LUEGO TAM,BIEN PONEN CON VALVULA DE EXHALACION POR FAVOR ESTA MUY CONFUSO LA SOLICITUD PODRIAN ACLAR QUE TIPO DE MASCARILLAS SOLICITAN Y ADJUNTO UNA IMAGEN DE REFERENCIA, CON LA FINALIDAD DE AJUSTARNOS AL PRESUPUESTO SUGERIDO GRACIAS

answer: Si siempre y cuando cumpla las especificaciones solicitadas.

description: BUENAS TARDES CON RESPECTO AL RESPIRADOR RUESABLE COLOCAN DE LA MARCA 30 6200 6100  6300Y FILTROS SERIE 2000, PODEMOS OFERTAR EN OTRA MARCA CON LA NORMATIVA EUROPEA QUE ES EQUIVALEN TE A LA NOMA NIOSH?

answer: El presupuesto se realizó en base a un estudio de mercado conproformas actuales.

description: BUENAS TARDES, SEÑORES EL PRESUPUESTO ESTA DEMACIADO BAJO POR LA PANDEMIA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS HAN SUBIDO MUCHO EN QUE QUE TIENE QUE VER LOS MASCARILLAS Y RESPIRADORES Y DEMAS PRODUCTOS

answer: Como se estableció en el número 3 de la Convocatoria, las ofertasdeberán ser presentadas de manera física, debidamente foliadas y sumillas, con la firmaelectrónica, en base a lo dispuesto en el acápite VI.- Formas de entrega y recepción de ofertas dela Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020, en la cual estableceque será potestad de la Entidad contratante decidir si las ofertas serán presentadas a través delPortal de Compras Públicas y de manera física o por correo electrónico, para lo cual la Entidadha decidido solicitar de manera física y a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS.

description: ESTIMADA ENTIDAD SEGÚN RESOLUCÍON Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C INDICA QUE LA OFERTA PUEDE SER ELECTRÓNICA . CUANDO SE PRESENTA FISICAMENTE LA OFERTA FISÍCA LA FIRMA ELECTRÓNICA PIERDE VALIDEZ POR ELLO SE PUEDE ALMACENAR LA INFORMACIÓN EN UN CD .

answer: Si siempre que cumplan con las especificaciones y garantías de calidad

description: Estimada comisión técnica, una vez que se a revisado las especificaciones técnicas es posible presentar los productos con normas equivales a lo solicitado.

answer: Si siempre que cumplan con las especificaciones y garantías de calidad

description: Se puede presentar normas equivalentes a lo solicitado en cada producto.

answer: Se refiere a una mascarilla quirúrgica desechable

description: Estimada comisión favor aclarar el item  de las mascarillas, debido a que se detalla especificaciones de mascarillas quirúrgicas y de mascarillas con válvula. Por favor señalar que tipo de mascarilla se requiere.

answer: Estimados buenos días mediante el presente me permito adjuntar la respuesta a la convalidación que se encuentra adjunta.

description: LA CONVALIDACION DE ERRORES DE SU OFERTA LA PODRA ENCONTRAR EN EL ACTA DE APERTURA Y CONVALIDACION, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA ADJUNTA

description: ADQUISICIÓN DE EPIS NO CATALOGADOS

INCALSID CIA. LTDA.

streetAddress: AV 2 DE SEPTIEMBRE ALFREDO MARURI s/n TARQUI

legalName: INCALSID CIA. LTDA.

title: Subasta

rationale: ADQUISICIÓN DE EPIS NO CATALOGADOS


description: ESTACION TOTAL

description: ESTACION TOTAL

description: INSTRUMENTOS Y APARATOS DE TOPOGRAFIA

name: INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS DE TOPOGRAFIA, HIDROGRAFIA, OCEANOGRAFIA, HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y GEOFISICA, EXCEPTO BRUJULAS; TELEMETROS

description: ESTACION TOTAL

description: ESTACION TOTAL

description: INSTRUMENTOS Y APARATOS DE TOPOGRAFIA

title: SIE-EP-EMAPAR-19-20-334029

answer: Estimados se aceptarán propuestas que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas.

description: Se pueden ofertar equipos que superen las especificaciones requeridas?

answer: Estimados se aceptarán propuestas que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas.

description: Podemos cotizar equipos que cumplan normas equivalentes a las MIL-STD-810F?

answer: Como se estableció en el número 3 de la Convocatoria, las ofertas deberán ser presentadas de manera física, debidamente foliadas y sumillas, con la firma electrónica, en base a lo dispuesto en el acápite VI.- Formas de entrega y recepción de ofertas de la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020, en la cual establece que será potestad de la Entidad contratante decidir si las ofertas serán presentadas a través del Portal de Compras Públicas y de manera física o por correo electrónico, para lo cual la Entidad ha decidido solicitar de manera física y a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS.

description: De acuerdo a Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C, Asunto: DIRECTRICES PARA ENTREGA DE OFERTAS, favor indicar a que correo institucional se enviará la oferta.

answer: Estimados se aceptarán propuestas que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas.

description: Se solicita comedidamente establecer especificaciones técnicas en base a lo indicado en la Resolución N RE-SERCOP-2016-0000072 Art 106 "...se sujetarán a los principios que rigen la contratación pública, por lo tanto, las entidades contratantes no podrán afectar el trato justo eigualitario aplicable a los oferentes, ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, a través de dichas especificaciones técnicas o términos de referencia."  Se omitirían las mencionadas y se aceptarían 624 canales, con señales GPS L1 C/A,L2C,L2P,L5 GLONASSS L1,L2 GALILEO E1,E5a,E5b BeiDou B1,B2,B3 SBAS L1 QZSS L1,L2,L5.

answer: Estimados se aceptarán propuestas que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas.

description: Estimados señores, se aceptaría en la precisión mínima – método estático: Horizontal: 2.5mm + 0.5ppm Vertical: 5mm + 0.5ppm. Método RTK, Horizontal: 8mm + 1ppm Vertical: 15mm + 1ppm. Velocidad Posicionamiento de 10Hz.

answer: Estimados se aceptarán propuestas que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas.

description: Estimados señores, aceptarían en comunicación: 1 puerto RS 232, 1 Puerto USB tipo C y 1 puerto UHF, puesto que estos puertos son esenciales para los trabajos a desempeñar.

answer: Estimado se aceptarán propuestas que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas.

description: Estimados señores, se aceptaría la norma MIL-STD-810G en donde ya está determinada la resistencia de caída sobre concreto, tanto para el GNSS como para la Colectora, ya que esta versión es la actual 2008, y su predecesora fue la MIL-STD-810F 2003. Los estándares MIL-STD810G aseguran el correcto funcionamiento del equipo en condiciones ambientales diversas, como por ejemplo en variaciones de temperatura, golpes y vibraciones, líquidos, humedad, etc.

answer: Estimado se aceptarán propuestas que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas.

description: Art. 108 Inciso 7 ?Las especificaciones técnicas se establecerán con relación exclusiva a los bienes o rubros de obra integrantes del objeto del procedimiento y no con relación a los proveedores?. Al pedir que funcione en sistema operativo Windows, están direccionando a una determinada marca y modelo, sabiendo que el procesamiento se realiza con licencias sobre plataformas Windows en computadoras personales, mientras que la recolección de datos se puede realizar en función de la controladora y no se ve afectado el rendimiento. Se aceptaría que el sistema operativo fuese Android 7.1?

answer: Estimado se aceptarán propuestas que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas.

description: Estimados señores dentro de las especificaciones técnicas de la colectora de datos, se aceptaría: Qualcomm MSM8940 Octa Core 1.4 Ghz RAM 2GB puerto para SD 32GB Pantalla AMOLED 5.5? HD 1280 x720, cámara 8MPX con linterna, bluetooth, Wifi, SIM, IP 67 y 1.2m de caída sobre concreto en concordancia norma MIL-STD-810G, con una duración de 16 horas continuas de trabajo.

answer: Estimado se aceptarán propuestas que cumplan con las especificaciones mínimas requeridas.

description: Estimados señores, aceptarían un solo cargador de baterías en el que se carguen 4 baterías simultáneamente.

name: COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA.

description: ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO

SANCHEZ FREY RONNY PATRICIO

streetAddress: AV 10 DE AGOSTO ALBERTO FALCONI N42235 LA VICENTINA

legalName: SANCHEZ FREY RONNY PATRICIO

streetAddress: AV. COLON AV. 10 DE AGOSTO OE1-100 LA VICENTINA

streetAddress: AV. DIEGO DE ALMAGRO AV. DE LOS SHYRIS N32-353 BENALCAZAR

title: Subasta

rationale: ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO


description: DE ACUERDO AL ACTA DE CALIFICACION

title: SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE  ARTICULOS DE FERRETERIA  Y HERRAMIENTAS DE MANO TIENDAS ESPECIALIZADAS

title: SIE-EP-EMAPAR-22-20-334029

answer: Si es válido para el oferente la experiencia en venta de materiales de construcciónPregunta

description: Para la Experiencia del Oferente es valido la de venta de materiales de construcción ?

answer: El foco que se solicita es un foco de 40 WATTPregunta

description: En el item 1.7 FOCO ESPIRAL AHORRADOR indicar características de este foco?

answer: El espesor deberá ser de 1.5 mm y en color negro

description: En el item 1.13 ANGULO DE 1 1/2 PLG, indicar el espesor de este Angulo, tambien indicar si es color negro ?

answer: El ladrillo es de 8*10*25cm

description: En el item 1.14 LADRILLOS , dar detalles de las medidas de este ladrillo.

answer: El formato requerido es el T 8

description: En el item 1.27 TUBO FLUORESCENTE 40W, el Formato: T12 es el que ustedes requieren ?

answer: Si es el calibre N 18

description: En el item 1.31 ALAMBRE RECOCIDO DE AMARRE kg, es el quemado # 18 ?

answer: Los colores solicitados serán rojo azul y blanco

description: En el item 1.34 ALAMBRE SOLIDO 12 AWG 3 colores, aclarar lo referido a 3 colores, a que se refiere?

answer: Si el formato requerido es T8

description: En el item 1.35 TUBO FLUORESCENTE 32W, es en el formato T8 el que requieren?

answer: Si no hay inconveniente

description: En el item 1.40 VARILLA CON RESALTE DE ACERO D=25MM L= 6M CORRUGADA, la cantidad solicitada son 30 unidades, se puede entregar 15 unidades con la longitud de 12 metros?

answer: Si

description: En el item 1.56 PERFIL G 100X50X15X3 MM LONG=6 mts, en color negro requieren este producto?

answer: Se requiere las unidades especificadas

description: Para los item 1.59 y 1.60 sobre las  caja 100 u, aclarar sobre estas cajas de clavos, dado que para estos item se comercializa en kilos, aclarar lo que necesitan?

answer: 2.40 * 1.20 mts.

description: Para el item 1.64 PLANCHA ANTIDESLIZANTE 2 MM ESPESOR, en que medidas requieren estas planchas?

answer: Si color negro

description: En los item 1.67-1.68-1.69, requieren en color negro?

answer: La altura necesaria es de 1.20 mts.

description: Para el item 1.71MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 2MM MTS, indicar la altura de malla que requieren?

answer: En acero inoxidable con mango de madera

description: Para el item 1.79 LLANAS PARA EMPASTAR, de que tipo de material requieren esta herramienta y que tamaño?

answer: De madera de guayacán de 240 mm * 90 mm

description: Para el item 1.80 PALETAS ENLUCIDO , de que tipo de material requieren esta herramienta y quetamaño?

answer: Si se considera con la instalación, se instalara en veredas, es color natural, no existe ningún diseño con adoquines de colores, se debe nivelar el área de terreno, el espesor de arena será de 3 a 4 cm., el espesor del adoquín será de 8*10*20 con color natural.

description: En el item 1.90 ADOQUIN DE CONCRETO RECTANGULAR INCLUYE INSTALACIÓN, Este item se considera la instalación ? En caso de ser positiva la respuesta proporcionar las especificaciones técnicas de este proceso constructivo, tales, como indicar el espesor del adoquín?, si es de colores ? existe algún diseño del área a instalar  para determinar la cantidad de adoquines con sus respectivos colores? el área a adoquinar esta lista solamente para adoquinar? el espesor de arena como base del adoquin? Para este item deben entregar el area nivelada para poder computarizar el precio por m2 solicitado.

answer: Si se considera con la instalación, se instalara en veredas, es color natural, no existe ningún diseño con adoquines de colores, se debe nivelar el área de terreno, el espesor de arena será de 3 a 4 cm., el espesor del adoquín será de 8*10*20 con color natural.Se adjunta lo establecido en el acápite VI.- Formas de entrega y recepción de ofertas de la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de 27 de octubre de 2020 ?A este respecto, el número 3 de la Convocatoria, el numeral 3.3.1 de la Condiciones Particulares, y el numeral 1.3 de la Condiciones Generales de los Modelos de Pliegos,[17] prevén la posibilidad de que las ofertas sean presentadas de forma física y a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS en ambos casos, una vez fenecido el plazo previsto en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP

description: SEÑORES BUENOS DIAS A QUE CORREO SE PUEDE ENVIAR LA OFERTA

answer: BUENOS DIAS SE PROCEDE A REALIZAR LA CONVALIDACION SE ADJUNTA LO SOLICITADO

description: Dentro de la experiencia general se solicita el contrato y actas que avalen a la misma, por lo cual dentro de la presente oferta se solicita adjuntar el contrato que certifique dicha experiencia. A su vez, se solicita que dentro del catálogo de materiales ofertados se incluya las especificaciones técnicas, marcas y procedencia de los bienes ofertados como se solicitó en los pliegos.

answer: Se Presenta la hoja 5 de Presentacion y Compromiso de manera Legible como requiere la institucion.

description: En la hoja número 5 referente a Presentación y compromiso se requiere que la misma sea presentada nuevamente ya que no se encuentra legible.

description: ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SERVICIOS GENERALES

ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO

streetAddress: LUZ ELISA BORJA CARABOBO 28-56 VELASCO

INTRIAGO ALCIVAR GLORIA MARIA

streetAddress: TARQUI AYACUCHO 27-46 MALDONADO

legalName: INTRIAGO ALCIVAR GLORIA MARIA

TIGREROS SALTOS NARCISA TERESA

streetAddress: AV LEOPOLDO BENITEZ MZ1V28 Y SEPTIMA PEATONAL S/n S/N NUEVE DE OCTUBRE

legalName: TIGREROS SALTOS NARCISA TERESA

title: Subasta


name: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MERCADO DE PRODUCTORES AGRICOLAS "SAN PEDRO DE RIOBAMBA"

description: PUNTO DE SERVICIO  12 HORAS DE LUNES A DOMINGO DIURNO - NOCTURNO

description: SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA FINANCIERA CON ARMA LETAL

description: CUMPLE CON LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD

title: SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD

title: SIE-EPEMMPA-001-2020-276794

name: PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA

name: SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE CIA. LTDA. AGUIDEN

name: SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.

name: GLOBAL ALARM SECURITY SISTEMS CIA. LTDA.

name: PRESTACION DE SEGURIDAD PRIVADA PRESEPRIV CIA.LTDA.

description: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MERCADO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS “SAN PEDRO DE RIOBAMBA“

streetAddress: FRENTE AL COLEGIO FERNANDO DAQUILEMA  AV. LEOPOLDO FREIRE  S/N VELOZ

streetAddress: JAIME ROLDOS AGUILERA FRANCISCO ROSALES 7 VELASCO

ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA

streetAddress: BRASIL AV. DANIEL LEON BORJA 2222 LIZARZABURU

legalName: ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA

RIOFERSEG CIA.LTDA.

streetAddress: AGUSTO HIDALGO MANUEL MARIA SANCHEZ  LIZARZABURU

legalName: RIOFERSEG CIA.LTDA.

streetAddress: Av. Domingo Comin 42 A y Calle Aurelio Carrera Carbo, Mz 606. N/A N/A TARQUI

streetAddress: MANUELA CAÑIZARES AV. MARIANO ACOSTA  SAGRARIO

NEWSEGI CIA. LTDA

streetAddress: ARENAS AV. 10 DE AGOSTO OE1-36 SAN BLAS

legalName: NEWSEGI CIA. LTDA

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: AV. SYNA AV. ATAHUALPA 136 SANGOLQUI

streetAddress: S54 E5E E54-220 COCHAPAMBA

title: Subasta