description: CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): CARGADORES DE BATERIA.

description: CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS), CARGADORES DE BATERIA, CONVERTIDORES DE CICLOS ELECTRICOS

name: TECMASUR ELECTRONICA INTEGRAL CIA. LTDA.

description: CONFORME RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. CELEC EP-TRA-RES-0238-20

title: BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; CONVERTIDORES ESTATICOS; OTRAS BOBINAS DE INDUCTANCIA

title: SIE-CELTRA-032-20-238940

answer: Si se acepta que el oferente presente experiencia en suministro y montaje de bienes y servicio para los Sistemas de Generación, Transmisión y Distribución, siempre y cuando cumplan con todas las especificaciones técnicas previstas y los demás requerimientos que serán calificados para su adjudicación, como son principalmente la entrega de los procedimientos y protocolos de montaje y puesta en servicio y los requerimientos de capacitación previstas para la prestación de bienes y servicios requeridos por CELEC EP-TRANSELECTRIC. Esto permitirá evaluar la experiencia real del oferente.

description: Sobre la experiencia General Mínima, por qué piden sólo experiencia en subestaciones de transmisión y no permiten que participemos quienes tengamos experiencia en el sector industrial subestaciones de subtransmisión? Parecería que con esa condición no se está garantizando la libre competencia, como manda el SERCOP.

answer: Respuesta contestada en Pregunta 1

description: En relación a la experiencia general, favor ampliar a subestaciones de distribución y no solamente a subestaciones de transmisión, gracias.

answer: Respuesta contestada en Pregunta 1

description: En relación a la experiencia general, favor ampliar a subestaciones en el área de generación de CELEC.

answer: Por favor cumplir lo señalado en el numeral 18.1.4 EXPERIENCIA MÍNIMA ESPECÍFICA, de las especificaciones técnicas

description: En relación a la experiencia específica, favor ampliar la experiencia a: Instalación, Pruebas  de  Aceptación  o  Puesta en Servicio de UPS Industriales y/o Bancos  y  Cargadores  de  baterías de 125 Vdc

answer: El instructor será calificado por CELEC EP-TRANSELECTRIC en la etapa de calificación de oferta y deberá tener experiencia técnica en el mantenimiento de los equipos a suministrar de por lo menos 3 años, es decir el instructor deberá disponer de la documentación suficiente, que avale su conocimiento técnico en configuración, pruebas y puesta a punto de los cargadores y bancos a suministrar, certificados emitidos por el fabricante de los equipos y/o por la realización de trabajos de puestas a punto de los equipos realizadas en empresas eléctricas de generación, transmisión y distribución. Perfil técnico y pedagógico.

description: En relación a la experiencia del instructor, si este es del exterior que representa al fabricante, cómo se validará su experiencia al no contar con historia laboral del IESS.

answer: Referirse a la respuesta de la Pregunta 5

description: En relación a la experiencia del personal tecnico mínimo se pide por favor ampliar la descripción alcance de la experiencia a UPS Industriales, Inversores, y no solamente a cargadores y bancos de batería.

answer: Respuesta contestada en Pregunta 1

description: Bancos y Cargadores de Baterías que se usan tanto en sistemas de transmisión, generación y distribución no tienen ninguna diferencia técnica entre sus aplicaciones ya mencionadas por lo tanto ampliar la experiencia general a bancos y cargadores de baterías para subestaciones de generación y distribución.

answer: Referirse a la respuesta de la Pregunta 5

description: Favor ampliar la experiencia específica al SUMINISTRO E Instalación, Pruebas  de  Aceptación  O Puesta  en  Servicio de  Bancos, Inversores, UPS  y Cargadores  de  baterías de 125 Vdc, gracias.

answer: No se acepta, puesto que el servicio específico solicitado requiere experiencia y conocimiento en montaje y puesta a punto de Bancos y Cargadores de 125 Vdc para subestaciones de transmisión, generación y distribución.

description: Estimada Comisión técnica, para el personal técnico mínimo, Coordinador. Por favor aceptar experiencia en montaje de subestaciones en los cuales se incluya el montaje del cargador y banco de baterías, ya que no todos los proyectos incluyen únicamente cargadores y bancos de baterías.

answer: Referirse a la respuesta de la Pregunta 9

description: Estimada Comisión técnica, para el personal técnico mínimo, Especialistas de Pruebas. Por favor aceptar experiencia en montaje de subestaciones en los cuales se incluya el montaje del cargador y banco de baterías, ya que no todos los proyectos incluyen únicamente cargadores y bancos de baterías.

answer: Referirse a la respuesta de la Pregunta 9

description: Estimada Comisión técnica, para el personal técnico mínimo, Especialistas de Montaje. Por favor aceptar experiencia en montaje de subestaciones en los cuales se incluya el montaje del cargador y banco de baterías, ya que no todos los proyectos incluyen únicamente cargadores y bancos de baterías.

answer: Referirse a la respuesta de la Pregunta 9

description: Estimada Comisión técnica, para el personal técnico mínimo, Instructor. Por favor aceptar experiencia en montaje de subestaciones en los cuales se incluya el montaje del cargador y banco de baterías, ya que no todos los proyectos incluyen únicamente cargadores y bancos de baterías.

answer: Referirse a la respuesta de la Pregunta 9

description: Estimada Comisión técnica, para el personal técnico mínimo, Electricista. Por favor aceptar experiencia en montaje de subestaciones en los cuales se incluya el montaje del cargador y banco de baterías, ya que no todos los proyectos incluyen únicamente cargadores y bancos de baterías.

answer: No se acepta, por favor cumplir con la especificación técnica definida en los pliegos.

description: Estimada comisión técnica, favor aceptar baterías de aleación Plomo-Antimonio

answer: No se acepta, por favor cumplir con la especificación técnica definida en los pliegos.

description: Estimada comisión favor aceptar que el electrodo positivo sea de aleación de plomo y antimonio

answer: No se acepta, por favor cumplir con la especificación técnica definida en los pliegos.

description: Favor informar si aceptan la oferta con baterías estacionarias tubulares de plomo con electrolito gelificado libres de mantenimiento, vida de diseño de hasta 25 años en flotación y ciclo profundo 3300 ciclos 50@DoD.

answer: No se acepta, por favor cumplir con la especificación técnica definida en los pliegos.

description: Favor confirmar que, en caso de aceptación de ofertar baterías estacionarias tubulares de plomo con electrolito gelificado libres de mantenimiento, siendo entonces que las características constructivas de las mismas estarán de acuerdo a la norma DIN 60896

answer: Cumplir con el numeral 4 de CARACTERISTICAS TECNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS ANEXO 1A, es decir se requiere el suministro de un banco de baterías con una capacidad de energía mínima de almacenamiento mayor a 40 Kwh, es decir el banco deberá ser de un valor mayor a 320 Ah.

description: Favor confirmar que para cumplir la especificación de que el banco permita almacenar 40kW.h se requiere baterías de al menos 350Ah al voltaje nominal de 2V.

answer: Si es un requerimiento mandatorio, por favor cumplir estrictamente con lo definido en las especificaciones técnicas.

description: Favor informar si es mandatorio que los rectificadores provean lecturas de POTENCIA de ENTRADA y POTENCIA de SALIDA.

answer: Los cargadores deberán ser capaces de poder ser conectados directamente a la barra de corriente continua de la subestación 125 Vdc nominal y poder trabajar en modo independiente, ya que habrá subestaciones donde los cargadores suministrados trabajen independientemente con otro cargador de otro fabricante. La repartición de corriente hacia el banco y carga de la subestación, dependerá del ajuste de voltaje de salida del cargador y de la impedancia de salida propia del mismo. No es necesario disponer de una unidad especial que realice la compartición de corriente entre dos cargadores.

description: Favor confirmar que los cargadores/rectificadores deberán ser capaces de funcionar de modo individual sin otro cargador y también en modo paralelo, es decir con otra unidad similar con compartición de carga active load sharing

answer: Por favor cumplir estrictamente con lo definido en las especificaciones técnicas.

description: Favor informar si es posible ofertar baterías tubulares de mejores prestaciones que las especificadas en las bases, conforme lo establece la ley de contratación publica en el sentido de que siempre es posible entregar productos de mejores características demostradas, sin que el precio se incremente

answer: El concepto que se busca es conseguir que el diseño solicitado para cada celda ofrezca mayor fiabilidad, cumpliendo su función de entregar una potencia constante en todo el ciclo de vida proyectado y evitando la contaminación de los electrodos por parte del electrolito líquido y peligrosas explosiones. Por favor cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

name: ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL ECUADOR ENERCUADOR S.A.

description: Anexo 1-F Linea 24. 1.En el Ítem 24 indica Placa Negativa Estructura Radial Plana. Entendemos que el concepto radial es que la energía que se entrega es conducida a partir de cada uno de los alvéolos de la placa a los marcos perimetrales de la estructura de la rejilla más gruesos y luego a la cabeza y al propio terminal o poste de la batería y viceversa cuando la celda recibe la energía para acumularla. Favor confirmar si esta apreciacion es correcta.

answer: Cumplir con el numeral 4 de CARACTERISTICAS TECNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS ANEXO 1A, es decir se requiere el suministro de un banco de baterías con una capacidad de energía mínima de almacenamiento mayor a 40 Kwh, es decir el banco deberá ser de un valor mayor a 320 Ah.

description: 1.En el documento anexo 1A Especificaciones Baterías en el numeral 4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS, indica que ?Las baterías estarán diseñadas para suministrar las cargas base y pico de los sistemas de 125 VCD por un periodo mínimo de 10 horas, es decir la Capacidad nominal del Banco C10 tras 10 horas de descarga según DIN 40736-1, Tipo C10/2 V, valor mayor a 320Ah, con corriente de descarga de 30 amp en la prueba SAT? partiendo de ello existen variaciones según el fabricante y la capacidad que solicitan no está considerada exactamente dentro de esta norma la norma regula 300 AH y el pliego  pide 320 AH, luego hay variaciones de la batería de 300 AH con relación a 320AH. Por favor aclarar.

answer: El concepto que se busca es consiguir que el diseño solicitado para cada celda ofresca mayor fiabilidad, cumpliendo su función de entregar una potencia constante en todo el ciclo de vida proyectado y evitando la contaminación de los electrodos por parte del electrolito líquido y peligrosas explosiones. Por favor cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

description: En el documento anexo 1A Especificaciones Baterías en el numeral 13 DETALLE PARA CUMPLIMIENTO, indica que ?Separador de Electrodos y Separación de Electrodos, ambas indican que se debe cumplir con lo siguiente: Con Material resistente al calor, Elevado poder aislante eléctrico, Adecuada porosidad y permeabilidad, Resistencia mecánica elevada, Alta resistencia a la oxidación y Goma Microporosa combinada con separador combinado.? Se solicita aclarar dichas características, verificar si se refiere a un solo requerimiento o a los dos. Así mismo aclarar el concepto de separador combinado.

answer: Los cargadores deberán ser capaces de poder ser conectados directamente a la barra de corriente continua de la subestación 125 Vdc nominal y poder trabajar en modo independiente, ya que habrá subestaciones donde los cargadores suministrados trabajen independientemente con otro cargador de otro fabricante. La repartición de corriente hacia el banco y carga de la subestación, dependerá del ajuste de voltaje de salida del cargador y de la impedancia de salida propia del mismo. No es necesario disponer de una unidad especial que realice la compartición de corriente entre dos cargadores.

description: En el documento anexo 1F ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS CARGADORES/RECTIFICADORES DE BATERIAS en el Ítem 12 indica Funcionamiento PARALELO donde C1 y C2 conectados eléctricamente en paralelo a la salida repartiendo carga al sistema DC. Cargadores en automático-FLOTACION. Por favor podrían suministrar un Diagrama Unifilar, para poder ejemplificar de manera más clara el funcionamiento exigido.

answer: Las nuevas tecnologías de cargadores disponen de herramientas de gestión para supervisión remota del estado de equipos. Se solicita disponer de una herramienta que permita gestionar a los cargadores en forma remota utilizando un puerto ethernet para gestión de configuración y supervisión remota del estado del cargador. Adicionalmente se aclara que las salidas de miliamperios previstas, se utilizarán para verificación operativa del estado de los cargadores localmente. Por favor cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

description: En el documento anexo 1F ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS CARGADORES/RECTIFICADORES DE BATERIAS en el Ítem 30 indica Software de Gestión y Monitoreo para supervisión remota Protocolo Ethernet con interfase RJ45 y SO: WINDOWS 10 Incluido licencias y configurador. Incluido pruebas del software en SAT. Por favor aclarar este ítem, ya que no entendemos a que está referido, ya que las señales de funcionamiento será enviada hacia el SCADA de la subestación en un protocolo de comunicación y las señales analógicas  por medio de transductor de 4 – 20 ma. Por favor Aclarar este requerimiento.

answer: El sensor requerido, que es un aditamento externo al cargador sirve para controlar la corriente máxima hacia el banco de baterías, este debe ser montado en el polo positivo del banco. La corriente de carga máxima del Banco debe ser ajustable por el operador. Por favor cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

description: En el documento anexo 1F ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS CARGADORES/RECTIFICADORES DE BATERIAS en el Ítem 42 indica Limitador de Corriente de carga máxima para el Banco de Baterías. Ajustable por el operador, Con Sensor de corriente Hall o mejor, medición IDC en lazo cerrado y método de balance nulo, aislamiento galvánico entre primario y secundario, criterio de limitación AH/C10. Por favor aclarar dicho requerimiento, basado en que estamento técnico fue dimensionado dicho equipamiento.

answer: El suministro solicitados es de Bancos y Cargadores, son las dos cosas juntas. Por favor cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas.

description: En el documento especificaciones tecncas numeral 18.1.3, indica El oferente deberá entregar en copias simples, el número que estime conveniente de contratos o instrumentos para acreditar la experiencia en: Suministro o Montaje, en subestaciones de Transmisión, de Bancos y Cargadores de Baterías para los sistemas auxiliares de DC.Con el animo de facilitar la participacion de mas proveedores y tener mas alternativas de seleccion para la entidad, solicitamos se ajuste el texto de la siguiente manera: El oferente deberá entregar en copias simples, el número que estime conveniente de contratos o instrumentos para acreditar la experiencia en: Suministro o Montaje, en subestaciones de Transmisión, de Bancos o Cargadores de Baterías para los sistemas auxiliares de DC.Basicamente aceptando bancos "o" cargadores de baterias. Eliminando la "y" actual.

answer: La experiencia si esta ampliada al extranjero. Si se considerará.

description: En el documento anexo tecnico, numeral 18.1.3 indica La experiencia presentada por el oferente será acreditable y aceptada, siempre que se haya ejecutado legalmente dentro del límite de cualquier jurisdicción ecuatoriana.Quiere decir esto que no es valida experiencia en el extranjero, limitando la participacion unicamente a proveedores nacionales?Esto limita la participacion abierta y homogenea de postores. Solicitamos se amplie a experiencia en el extranjero,

answer: Estimados, Buen día por medio de la presente enviamos nuestra respuesta a la convalidación solicitada.Adicional informamos que se adjunta los documentos firmados con esfero y de manera electrónica.

description: REALIZAR LAS CONVALIDACIONES CONFORME AL DOCUMENTO ADJUNTO

name: EQUIPOIL INGENIERIA COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A.

description: TRA ADQUISICION DE BANCOS Y CARGADORES DE BATERIAS PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE REPOSICION NECESARIOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISION

streetAddress: MIGUEL HEREDIA VEGA MUÑOZ 3-34 SAN SEBASTIAN

SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC

streetAddress: AV. JUAN TANCA MARENGO  S/N TARQUI

legalName: SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. 10 DE AGOSTO AV. FRANCISCO DE ORELLANA N26-116 SANJUAN

OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.

streetAddress: ELIA LIUT EDMUNDO CHIRIBOGA N45-26 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: OMNIPOWER CORPORACION CIA. LTDA.

title: Subasta


name: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

Unidad

scheme: SERCOP

description: CAJAS DE EMPALME PARA FIBRA OPTICA

scheme: CPC

description: CAJAS DE EMPALME PARA FIBRA OPTICA

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES

currency: USD

name: GLOBAL TRADING ELECTRIC GLOBALELECTRIC S.A.

description: CONFORME RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. CELEC-EP-TRA-RES-0006-21

title: PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC

description: CAJAS DE EMPALME PARA FIBRA OPTICA

description: CAJAS DE EMPALME PARA FIBRA OPTICA

title: SIE-CELTRA-034A-20-238940

status: complete

answer: Estimado Oferente, el ítem 1 corresponde a un ODF de 12 puertospara Rack Multimodo y el ítem 2 corresponde a un ODF de 24 puertos para Rack Multimodo.Para estos ODFs se solicita que la norma sea OM3 ITU-T 6.651.1 y que los conectores sean STUPC.

name: CIEMTELCOM COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES SATELITALES S.A.

description: Estimados Señores, por favor solicitamos que se acepte que el ODF puede ser configurado para 12 o 24 hilos de fibra multimodo OM3 LC o ST UPC con la norma ITU-T G.651.1.  Agradecemos la aceptación.

answer: Estimado Oferente, para los ODFs de Rack Multimodo se solicitanconectores ST UPC, pero se puede aceptar con conectores SC UPC o ST UPC.

description: Por favor solicitamos que para los TERMINALES DE DISTRIBUCIÓN ODF?S DE RACK, PARA EL CABLE CON FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3 CON CONECTORES ST UPC, se acepte que deba tener acoples LC o SC  UPC, removibles con tornillos o vinchas y según la capacidad del ODF 12 o 24, en vez de acoples ST.

answer: Estimado Oferente, para los ODFs de Rack Multimodo se solicitanconectores ST UPC, pero se puede aceptar con conectores SC UPC o ST UPC.

description: Se solicita que para los TERMINALES DE DISTRIBUCIÓN ODF?S DE RACK, PARA EL CABLE CON FIBRA ÓPTICA MULTIMODO OM3 CON CONECTORES ST UPC, se acepte en general que tanto los conectores, acoples y pigtails sean LC o SC en vez de ST.  Agradecemos la apertura para que mayor número de empresas puedan participar.

answer: Estimado Oferente, para las Cajas Terminales ODFs de paredMultimodo se solicitan conectores ST UPC, pero se puede aceptar con conectores SC UPC o STUPC.

description: Estimados Señores, por favor solicitamos que se acepte para las cajas terminales para fibra óptica multimodo tengan conectores LC o SC UPC, en vez de ST UPC.

answer: Estimado Oferente, si todos los productos que va a ofertar son de fabricación en el exterior, entonces el VAE Valor Agregado Ecuatoriano será 0%.

description: Estimados Señores, entendemos que el valor del VAE para este proceso de contracción es del 0%, dado que su fabricación es realizada en el exterior.  Es correcto nuestro entendimiento?

answer: Estimado Oferente, en el ANEXO 1A DESCRIPCIÓN DE LASCARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES, numeral 4.6 PRUEBAS DEL CABLE TERMINALDIELÉCTRICO ANTIROEDORES, solicita adjuntar los resultados de la pruebas tipo realizadasen fabrica según las normas solicitadas, no se require en un modelo de informe específico, puedepresentar los reportes de pruebas que disponga el fabricante.

description: En el documento ANEXO 1A ?DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES?, literal 4.6 PRUEBAS, se requiere el envío de los resultados También se deberá enviar la información relacionada con los procedimientos de las pruebas, los cuales deben haber sido hechas de acuerdo con lo indicado en TIA/EIA 455, IEC 60794-1, IEC 60793 o similar, así como las características básicas de los instrumentos utilizados para realizar las diferentes mediciones. Por favor enviar un modelo del informe de resultados solicitado.

answer: Estimado Oferente, se aceptará un cable de Polietileno LSZH bajaemission de humo y sin halógeno, que brined protección UV y contra inmersión temporal enagua, como el que está indicando.

description: En el literal 8 de las especificaciones técnicas del Cable Antiroedores, se solicita ?Chaqueta exterior e interior: Polietileno de alta densidad, que brinde protección UV, contra inmersión temporal en agua y retardante al fuego?, favor indicar si se acepta un cable de Polietileno, LSZH baja emisión de humo y sin halógeno, que brinde protección UV y contra inmersión temporal en agua?

answer: Estimado Oferente, se aceptará que el material de la férula de losconectores sean fabricados con Zirconia o Cerámica.

description: Por favor indicar si se acepta que el material de la férula de los pigtails de los ODFs y las Cajas Terminales sea de Zirconia?

answer: Estimado Oferente, la oferta deberá ser presentada solo de manera electrónica y deberá ser subida en el Portal del SERCOP, no se enviará a ningún correo electrónico. Además para que sean válidas las ofertas deberán ser firmadas electrónicamente en su versión PDF.

description: Por favor confirmar si la oferta debe ser entregada en físico o electrónicamente. En caso de ser electrónicamente, favor indicar el correo electrónico al que debe enviarse.

answer: Estimados Oferentes, la presentación del Certificado de Distribuidor Autorizado del Fabricante esopcional.

description: ACLARACION

answer: Estimados Oferentes, en el numeral 4.1.1 Integridad de la oferta del pliego, en Observación estádetallado la forma como deben presentar los proveedores sus ofertas, debido a la emergenciasanitaria. Se adjunta el Anexo 4 con las instrucciones correspondientes.

description: ACLARACION

answer: Buen día estimada comisión se adjunta convalidación solicitada.

name: ENERGIA TELECOMUNICACIONES FIBRA OPTICA ENTELFO CIA LTDA.

description: REALIZAR LAS CONVALIDACIONES DE ACUERDO AL DOCUMENTO ADJUNTO

answer: Estimados señores CELEC, Milestone Technologies Cía.Ltda., sube al portal las convalidaciones solicitadas para el proceso.

answer: Señores Celec - Transelectric, se adjunta la informacion solicitada en la fase de convalidaciones.

description: TRA ADQUISICION DE CAJAS DE EMPALME Y DISTRIBUIDORES OPTICOS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE CELEC EP TRANSELECTRIC

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: AZUAY

locality: CUENCA

countryName: ECUADOR

streetAddress: PANAMERICANA NORTE CAMINO A LLACAO SN LLACAO

scheme: EC-RUC

DIGITEC S.A.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: AV. DE LOS SHYRIS AV. 6 DE DICIEMBRE N44-297 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: DIGITEC S.A.

roles: supplier tenderer

streetAddress: PABLO PAREDES AV GALO PLAZA LASSO E2 - 34 EL INCA

MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

streetAddress: YASUNI ISLA ISABELA N44-86 LA VICENTINA

legalName: MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

streetAddress: MERCURIO Y PROGRESO SAN PATRICIO S/N CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: SISTEMA DE SUPERVISION, CONTROL, PROTECCION Y MEDICION PARA SUBESTACIONES

description: DE ACUERDO A RESOLCUION DE ADJUDICACION

title: TABLEROS, CONSOLAS, MESAS Y OTRAS BASES, EQUIPADOS CON APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, ETC., PARA CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CELTRA-035-20-238940

answer: Se confirma la norma IEC 1000?2?2: Compatibility levels for low?frequency conducteddisturbances and signalling in public low?voltage power supply systems.Se confirman también las normas IEC 1000?4?7 e IEC 1000?4?15.También se puede cumplir con las normas equivalentes:IEC 61000?2?2:2002IEC 61000?4?7:2002IEC 61000?4?2:2010

description: 1.Se pide confirmar si la norma IEC 1000-2-2 está correcta ya que se cree que es un error tipográfico. Se pide especificar a cual norma se refieren, al igual que la norma 1000-4-7 y 1000-4-15

answer: Los RAP, no se integrarán un bus de estación 61850. La información solicitada se encuentraen el ANEXO 1C Arquitectura RAP

description: Se pide confirmar si los registradores de fallas no se van a integrar a un bus de estación por 61850? O, Solo al sistema de recolección automática de fallas?

answer: La información solicitada se encuentra en el ANEXO 1B tabla datos técnicos garantizados.La información mostrada en la arquitectura es referencial. Cada participante debedimensionar el sistema RAP de acuerdo a lo especificado en el Anexo 1B. La soluciónplanteada depende de la capacidad de los equipos ofertados.

description: Se solicita el envío de la ingeniería para dimensionar los RAP, en la arquitectura muestran la cantidad de equipos pero no es claro la distribución de BI, BO y análogas por equipo.

answer: La capacidad de memoria solicitada es mayor o igual a 16 GB ? 16 GB.

description: Anexo 1B - Ítem 4.1. Confirmar que la capacidad de memoria interna se puede suministrar desde 16 GB, en la especificación aparece como ?16 GB?

answer: El equipo debe ser de alimentación dual AC/DC.En la ejecución del proyecto, el equipo será alimentado por 125 VDC.

description: Anexo 1B - Ítem 12.4. Confirmar que la tensión de alimentación es 125 VDC y no dual, como lo especifican en el Anexo 1A página 8

answer: La configuración y pruebas de comunicación del sistema RAP en cada subestación y de loscomputadores WorkSation ubicados en el centro de control en Quito, estarán a cargo deloferente.La configuración, pruebas del enlace del sistema de comunicaciones con el Centro deControl, estará a cargo de CELEC EP Transelectric.

description: Anexo 1B - Ítem 14.3. Confirma de quien es el alcance de la Comunicación entre el computador de gestión y almacenamiento con El Centro de Control de Quito.

answer: El sistema de comunicaciones no es redundante. La conexión sí puede ser por cable. Los RAP deben tener puertos adicionales para configuración y comunicaciones.

description: Confirmar que no existe redundancia de comunicaciones de los RAPs, solo es 1 puerto? Debe ser F.O. o puede ser cable?

answer: Se confirma que deben ser al menos 2 usuarios. Sin embargo, el sistema debe permitirexpansiones futuras de usuarios.

description: Anexo 1C - Página 2. Confirmar que los usuarios RAP representados son únicamente 2

answer: La programación es responsabilidad de CELEC EP TRANSELECTRIC.El Switch de servicios de Subestaciones y su parametrización no es parte del suministro.

description: Anexo 1C - Página 2. Confirmar de quien es el alcance de la programación de la RED MPLS y adicionalmente el suministro del Switch de Servicios Subestaciones ubicado en el centro de control Suministro y parametrización

answer: En lo referente a la experiencia, se deberá cumplir lo establecido en los ítems 17.1.1 y 17.1.2de la especificación técnica.El ítem 17.1.2 abarca experiencia específica en suministro e instalación.

description: Se solicita permitir la inclusión de contratos en ejecución para la experiencia específica, por favor

answer: El proceso a contratar incluye la adquisición de los bienes y prestación del servicio, es decirsu funcionamiento a entera satisfacción de la CELEC EP – TRANSELECTRIC, el anticipocorresponde al 60% de la totalidad de los bienes, el cual se amortizaría con la entrega de losmismos, sin embargo la prestación de los servicios están directamente ligado al objetocontractual, en tal virtud la forma de pago, se mantiene con el fin de cumplir con todas lasobligaciones derivadas del contrato.

description: De acuerdo al cronograma planteado en el Anexo 1, página 5, se evidencia que los suministros se entregarán al final del mes 4 y serán pagados al final del mes 11 esto significa una espera de 7 meses para el pago de los bienes, que es demasiado largo.  Sugerimos que los bienes sean recibidos y pagados con un acta de verificación física.  El resto de obligaciones contractuales básicamente servicios podrían liquidarse al final del contrato.  Este procedimiento es normal en CELEC y fue usado en el proyecto del Proceso SIE-CELTRA-084-18. Considérese que los bienes son importados y dadas las condiciones actuales de la pandemia, no se están otorgando pagos diferidos y más aún de 7 meses.

answer: La sincronización de tiempo de los RAP de todas las subestaciones, incluida la subestaciónMachala, se realizará por protocolo IRIG?B de alta precisión. Sin embargo, los RAP debenaceptar protocolos de sincronización NTP y PTP.

description: Favor confirmar si la sincronización de tiempo en la S/E Machala se realizará por Irig.B de alta precisión o NTP o PTP

answer: El entrenamiento será de 60 horas. El contenido del entrenamiento, así como el expositorserán previamente aprobados por CELEC EP TRANSELECTRIC.

description: En las especificaciones técnicas se habla de un entrenamiento de 60 horas pero en el anexo 1 se refiere a un entrenamiento de 40 horas, favor confirmar el tiempo del entrenamiento

answer: De requerirse, se puede coordinar una visita a la Subestación Santa Rosa el jueves 10 deseptiembre en la S/E Santa Rosa 09:00?13:00.

description: Favor confirmar si se realizará visita a campo y las fechas propuestas para esta visita.

answer: Los pagos sí podrán realizarse una vez concluidas todas las actividades contractuales. Elcontratista entregará un cronograma de actividades que será aprobado por CELEC EPTRANSELECTRIC, en el cual podrá plantear tiempos menores al establecido, sin embargolos pagos se efectuarán una vez que los bienes y los servicios se hayan recibido a enterasatisfacción de la Entidad.

description: El cronograma propuesto en las especificaciones técnicas se especifica para 300 días, confirmar si este cronograma se puede acortar según el desarrollo del proyecto y la entrega de los suministros.  En caso afirmativo, confirmar que los pagos se realizarán tan pronto las actividades se cumplan, sin esperar el plazo de los 300 diías.

answer: De acuerdo al anexo 1B, se consideran 12 switches, 5 sistemas de sincronización de tiempoGPS + accesorios o periféricos, 5 computadores industriales y 2 WorkStation.

description: Dentro del diseño presentado en los pliegos se totalizan 12 switches, 5 GPS y 6 PC confirmar estas cantidades.  Nos referimos a las cantidades sin sumar los repuestos.

answer: Se confirma lo solicitado. En lo que respecta a repuestos, regirse estrictamente a la tabla decantidades de la especificación técnica.

description: Según las especificaciones, totalizamos para repuestos: 5 switches, 5 GPS y 5 PC por favor confirmar las cantidades que parecen ser excesivas.

answer: Se confirma lo solicitado en la especificación técnica.

description: Considerando que la arquitectura del RAP internamente podría tener microprocesador, unidad de almacenamiento y sistemas de comunicación, es decir todas las funciones un PC por favor confirmar si en este caso puede evitarse la inclusión de los PC adicionales externos al RAP cuyas funciones ya son realizadas por el equipo principal.  Anotamos que en versiones anteriores de los RAP eran necesarios PC como colectores y transmisores de información, pero ésta configuración está entrando en obsolescencia.

answer: En lo referente a la experiencia, se deberá cumplir lo establecido en los ítems 17.1.1 y 17.1.2de la especificación técnica.El ítem 17.1.2 abarca experiencia específica en suministro e instalación.

description: Estimados, favor considerar como experiencia específica procesos en ejecución. Debido a la pandemia que nos golpea a nivel global, dichos proyectos que incluyen servicio de instalación se han suspendido y demorado actas de finiquito.

answer: Las señales están disponibles, en borneras frontera, en los tableros donde se instalarán losequipos. El conexionado es parte del suministro. Por favor consultar ANEXO 1AEspecificaciones técnicas particulares RAP, el item 1.13.

description: En la etapa de instalación, el cableado de las señales hacia los nuevos RAP es parte del presupuesto o dichas señales serán responsabilidad de CELEC EP TRANSELECTRIC tenerlas lista para su conexión?

answer: Los sistemas de sincronización de tiempo ubicación del GPS y accesorios, dependerán dela solución planteada por el oferente. Las distancias entre tableros, en cada subestación, seencuentran detalladas en el anexo de arquitectura.

description: Estimados, indicar la distancia máxima requerida para el cable de la antena del GPS para cada subestación

answer: Se consideran las normas que se encuentran en el archivo: ANEXO 1A Especificacionestécnicas particulares, item 1.3.

description: Estimados señores de la comisión. Favor considerar las NORMAS más relevantes IEC, IEEE y ANSI para los registradores a adquirir:  IEC 60255-5, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, , IEC 61000-4-4, , IEC 61000-4-6, , IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-30, IEC 619850 Ed. 2, IEC 61850-8-1

answer: Las distancias requeridas se encuentran en el archivo: ANEXO 1C Arquitectura RAP.Para la subestación Machala a nivel de 69 kV, considerar una distancia de 50 metros entretableros de protecciones y el tablero de los RAP.Para la conexión entre el PC de gestión y la red MPLS, de cada subestación, considerar unadistancia de 50 metros.No existe conexión entre cada tablero y la sala de control. El PC de gestión será instalado enuno de los tableros RAP de cada subestación.

description: Estimados señores de la comisión, favor indicar de manera específica las distancias en cada subestación: A entre cada tablero y la sala de control  B entre cada tablero C Recorrido máximo de las señales entre tableros hacia el concentrador de datos y gestión

answer: La conexión se encuentra definido en el archivo Anexo 1B item 14.3: Mediante redETHERNET, usando conexión WAN.

description: Estimados señores de la comisión, favor indicar el tipo de comunicación y conexión desde el concentrador de datos hacia la RTU o switch donde se enviará la información a la RED MPLS

answer: La configuración de la red de transmisión de la información a través de la red MPLS, esresponsabilidad de CELEC EP TRANSELECTRIC. La comunicación desde el PC concentradory el switch de la red MPLS es a través de protocolo ETHERNET.

description: Estimados señores de la comisión. Favor indicar la marca, modelo, tipo de conexión y velocidad de información de la RTU o switch donde se  enviará la información a la RED MPLS

answer: Se adjunta convalidacion solicitada.

description: OBSERVACIÓN No.1:El oferente presenta arquitecturas SCADA, donde indica que los computadores concentradores se instalarían en la sala de comunicaciones.CONVALIDACIÓN No. 1:Se solicita al oferente, revisión de las arquitecturas presentadas las cuales deben estar acorde a lo solicitado en el en el Anexo1C. El concentrador de datos debe ser instalado en uno de los tableros de los RAP.

answer: Se adjunta convalidacion solicitada.

description: El oferente no presenta referencia específica del cumplimiento de los ítems 11 Correspondiente a las características del switch de comunicaciones, 2.3 Relacionado con el registro de tendencias, 2.4 Relacionado con el registro de armónicas, 13.1 Relacionado con el sistema operativo del Workstation del Centro de Control, 13.9 Características del monitor del Workstation del Centro de Control, 13.10 Características del mouse del Workstation del Centro de Control y 13.11 Características del teclado del Workstation del Centro de Control del Anexo1B DTG.CONVALIDACIÓN No. 2:Se solicita presentar las referencias específicas.

answer: Se entrega las Convalidaciones solicitadas de forma electrónica  al mail de la Entidad TRA-ofertas@celec.gob.ec

description: OBSERVACIÓN No.1:El oferente no presenta detalle de la arquitectura y distribución de equipos.CONVALIDACIÓN No. 1:Se solicita presentar diagramas y detalle de la solución ofertada para cada subestación acorde a lo solicitado en el en el Anexo1C.

answer: Se entrega las Convalidaciones solicitadas de forma electrónica al mail de la Entidad TRA-ofertas@celec.gob.ec

description: OBSERVACIÓN No.2:El oferente no presenta referencia específica del cumplimiento de los ítems 13.7 Interfaces del Workstation del Centro de Control y 13.8 Tarjeta de video del Workstation del Centro de Control del Anexo1B DTG.CONVALIDACIÓN No. 2:Se solicita presentar las referencias específicas.

description: OBSERVACIÓN No.3:En el Anexo1B DTG, el oferente no indica claramente el cumplimiento/o no cumplimiento de las cantidades de salidas digitales Ítem 5.4 de las subestaciones: Molino, Pomasqui, Santa Rosa.CONVALIDACIÓN No. 3:Se solicita aclarar el cumplimento o no cumplimiento del ítem indicado para todas las subestaciones.OBSERVACIÓN No.4:En el Anexo1B DTG, no se observa claramente el cumplimiento/o no cumplimiento de las interfaces USB Ítem 12.8.

description: OBSERVACIÓN No.4:En el Anexo1B DTG, no se observa claramente el cumplimiento/o no cumplimiento de las interfaces USB Ítem 12.8.CONVALIDACIÓN No. 4:Se solicita aclarar el cumplimento o no cumplimiento del ítem indicado para todas las subestaciones.

answer: Estimados SeñoresBuenos días se adjunta la Arquitectura propuesta para cada subestación, con esto subsanamos la Observación No. 1.Saludos

description: OBSERVACIÓN No.1:El oferente no presenta información sobre la arquitectura propuesta para cada subestación.CONVALIDACIÓN No. 1:Se solicita presentar diagramas y detalle de la solución ofertada para cada subestación acorde a lo solicitado en el en el Anexo1C

answer: Estimados SeñoresBuenos días se adjunta la información sobre la característica del software de gestión de los RAP, con esto subsanamos la Observación No. 2.Saludos

description: OBSERVACIÓN No.2:El oferente no presenta información sobre la característica del software de gestión de los RAP.CONVALIDACIÓN No. 2:El oferente deberá presentar la solución de software que permita cumplir con lo solicitado en el Anexo1A, numeral 1.6

answer: Estimados SeñoresBuenos días se presenta la referencia específica del cumplimiento de los ítems 12.8Interfaces DVD?WR del Workstation del Centro de Control del Anexo1B DTG, con esto subsanamos la Observación No. 3.Saludos

description: OBSERVACIÓN No. 3:El oferente no presenta referencia específica del cumplimiento de los ítems 12.8Interfaces DVD?WR del Workstation del Centro de Control del Anexo1B DTG.CONVALIDACIÓN No. 3:Se solicita presentar la referencia específica.

description: TRA ADQUISICION Y REEMPLAZO DE REGISTRADORES AUTOMATICOS DE PERTURBACIONES EN VARIAS SUBESTACIONES DEL SNT

SISTEMAS ELECTRICOS S.A. SISELEC

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

SIEMENS S.A.

streetAddress: AV. NACIONES UNIDAS Y NUÑEZ DE VELA: FRENTE AL CLUB DE LEONES TGM-17 IÑAQUITO

legalName: SIEMENS S.A.

ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A.

streetAddress: EL ESTABLO CALLE C LOTE 50 CUMBAYA

legalName: ENERGIA Y PETROLEOS ENERPETROL S.A.

TECNICA EMPRESARIAL TECEMPRESA C.A.

streetAddress: SOLANO LA CONDAMINE E13-24 LA VICENTINA

legalName: TECNICA EMPRESARIAL TECEMPRESA C.A.

title: Subasta


description: BALIZAS PARA SEÑALES EN LINEAS DE TRANSMISIÓN

description: GASAS, MALLAS, ESTERILLAS, COLCHONES, PLANCHAS, MATS, VELOS,  Y OTROS ARTICULOS DE FIBRA DE VIDRIO, EXCEPTO TEJIDOS

description: CONFORME RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. CELEC EP-TRA-RES-0219-20

title: GASAS, MALLAS, ESTERILLAS, COLCHONES, PLANCHAS Y OTROS ARTICULOS DE FIBRA DE VIDRIO, EXCEPTO TEJIDOS

title: SIE-CELTRA-038-20-238940

answer: Se acepta la solicitud de presentació n de escalera telescó pica de 40 pies12m de doble hoja en fibra de vidrio como equipo mínimo ítem No. 9, en la cantidaddescrita en el Anexo 1 Especificaciones Técnicas.

description: Buenos dias, en cuanto a equipo mínimo solo existe en el mercado escaleras comerciales de 40 pies 12 m de doble hoja en fibra vidrio y no de 15 metros como se solicita. Favor confirmar si aceptan la presentación de compromiso de compra de la escalera de 40 pies.

answer: El procedimiento para la entrega de ofertas y convalidación deerrores, se señala en el ANEXO 4 FORMA DE ENTREGA DE OFERTAS, que forma partede los documentos subidos al Portal Institucional del SERCOP.

description: ACLARACION

answer: Se adjunta hoja técnica del gabinete IP67 para el controlador de carga, marca HI BOX modelo DS-5070. Se adjunta certificado laboral del Jefe de Cuadrilla Señor ALGEMIRO VELIZ BRAVO según experiencia declarada en su hoja de vida.

description: Favor, realizar las convalidaciones señaladas en el documento adjunto

answer: EstimadosA continuación se adjunta el catálogo técnico del gabinete eléctrico mencionando el grado de estanqueidad IP67 asi como sus dimensiones.Atentos en conocer proximos resultados de la etapa pre contractualSaludosNEXTERGY

description: TRA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE BALIZA NOCTURNA Y TODOS SUS COMPONENTES PARA OBSTACULO AEREO DE ALTA INTENSIDAD TIPO A CON ALIMENTACION SOLAR PARA 5 ESTRUCTURAS PARA LA LINEA DE TRANSMISION DURAN ESCLUSAS

AVILES AVILES MARTIN LUTHER

region: MANABI

locality: PORTOVIEJO

streetAddress: 11 DE AGOSTO 15 DE ABRIL S/N ANDRES DE VERA

legalName: AVILES AVILES MARTIN LUTHER

NEXTERGY S.A.

streetAddress: Teodoro Alvarado Olea S/N solar 16 GUAYAQUIL, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: NEXTERGY S.A.

title: Subasta


description: RECEPTOR TRANSPORTABLE GPS

description: RECEPTOR TRANSPORTABLE GPS

description: RECEPTORES DEL SISTEMA DE POSICION GLOBAL, GPS

name: INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMINO CIA. LTDA.

description: DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA LA RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN No. CELEC-EP- TRA-RES-0138-20

title: APARATOS DE RADAR, APARATOS PARA RADIONAVEGACION Y APARATOS DE CONTROL REMOTO POR ONDAS DE RADIO

description: RECEPTOR TRANSPORTABLE GPS

description: RECEPTOR TRANSPORTABLE GPS

title: SIE-CELTRA-043-20-238940

answer: No se puede ampliar el plazo, agradeceré tomar en cuenta lo indicado en el numeral 9 de lasespecificaciones técnicas donde textualmente expresa: ?El plazo de ejecución del contrato para la?ADQUISICION DE GPS CARTOGRAFICOS PARA IMPLEMENTACIÓN PILOTO DEL REPORTE YALMACENAMIENTO DE DATOS ASOCIADO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DETRANSELECTRIC - SIGTE?, incluida la capacitación teórico - práctica, es de sesenta 60 días, contadoa partir de la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.?.

description: BUENOS DIAS POR FAVOR AMPLIAR PLAZO DE ENTREGA AL MENOS 90 DIAS EL TIEMPO DE ENTREGA DE LAS FABRICAS HA AUMENTADO POR LA PANDEMIA Y ESTAMOS HABLANDO TAMBIEN  DE CANTIDAD 46 EQUIPOS REQUERIDOS. POR FAVOR SER CONCIENTES CON LA REALIDAD DEL COVID-19.

answer: Estimados Señores: Adjunto remito respuesta a su solicitud de convalidacion de errores de acuerdo a lo solicitado.

description: El Oferente deberá revisar minuciosamente los numerales consignados en el Formulario 1C que forma parte de los Pliegos, y complementar el mismo, de forma afirmativa o negativa según sea el caso, observando su condición de Oferente como persona natural o jurídica.

answer: Estimados Señores CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, reciban un cordial saludo de nuestras parte, cumplimos con anexar las convalidaciones solicitadas, las cuales estarán siendo entregadas físicamente el día de hoy 20 agosto de 2020, dentro del calendario del proceso.

answer: Estimados señores adjuntamos repuesta a la convalidación realizada a nuestra oferta.

name: COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA.

description: Ratificar o rectificar el peso del equipo ofertado según lo indica el ANEXO 1A con el manual adjunto.

answer: Estimados señores adjuntamos repuesta a la convalidación realizada a nuestra oferta.

description: El Oferente deberá presentar el Poder Especial a favor de la persona que suscribe los documentos de la Oferta.

answer: Estimados señores adjuntamos repuesta a la convalidación realizada a nuestra oferta.

description: TRA ADQUISICION DE GPS CARTOGRAFICOS PARA IMPLEMENTACIÓN PILOTO DEL REPORTE Y ALMACENAMIENTO DE DATOS ASOCIADO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE TRANSELECTRIC - SIGTE

Guanochanga Portilla Edgar Oswaldo

streetAddress: OE2G JULIO ANDRADE S48-306 GUAMANI

legalName: Guanochanga Portilla Edgar Oswaldo

streetAddress: AV. COLON AV. 10 DE AGOSTO OE1-100 LA VICENTINA

streetAddress: AV. DIEGO DE ALMAGRO AV. DE LOS SHYRIS N32-353 BENALCAZAR

title: Subasta


description: DE ACUERDO A RESOLUCION No. CELEC-EP-TRA-RES-0025-21

title: BALASTRO PARA LAMPARAS O TUBOS DE DESCARGA; CONVERTIDORES ESTATICOS; OTRAS BOBINAS DE INDUCTANCIA

description: CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): CARGADORES DE BATERIA.

description: CONVERTIDORES ESTATICOS (POR EJEMPLO RECTIFICADORES): UNIDADES DE ALIMENTACION ESTABILIZADA (UPS), CARGADORES DE BATERIA, CONVERTIDORES DE CICLOS ELECTRICOS

title: SIE-CELTRA-047-20-238940

answer: Estimado Oferente, no, se deberá cumplir con todos las especificaciones técnicas mencionadas en los pliegos y anexos. Se deberá cumplir con la especificación de alimentación de 220 VAC, 2Ø, 10%, 60Hz trabajo y -48 VDC 15% respaldo. Con retorno automático.

description: Estimada Entidad contratante. En el Item 1 indica voltaje de alimentación: 220VAC,  2Ø  10%. Es posible participar con equipos con las siguientes especificaciones 100 - 138 Vac: -9%, +20%?

answer: Estimado Oferente, sí, se podrá participar con equipos que tengan un tiempo de transferencia menor o igual a 4 ms.

description: Estimada entidad contratante. En el Item 4 Características generales indica tiempo de transferencia cero. Es posible participar con equipos que tengan transferencia a 8 milisegundos o 4 milisegundos, ya que esto no genera impacto hacia la carga.

answer: Estimado Oferente, no, se deberá cumplir con todos las especificaciones técnicas mencionadas en los pliegos y anexos. La distribución deberá incluirse en el mismo rack o gabinete del inversor.

description: Estimados entidad contratante. En el Item 4 Características generales indica que el equipo debe tener distribución, es posible participar con equipos que puedan tener distribución externa no integrada?

answer: Estimado Oferente, será posible presentar equipos que dispongan de comunicación Modbus sobre RS232 o RS485 siempre y cuando se incluyan, adicionalmente, gateways RS232 o RS485 a IP y que éstos sean integrados directamente en fábrica.

description: Estimados Celec Transelectric. En el Item 7 Elemento de comunicación y monitoreo indica que el equipo debe tener comunicación Modbus sobre IP, es posible avalar que los equipos tenga comunicación Modbus bajo protocolo RS232 o RS 485?

answer: Estimado Oferente, no, se deberá cumplir con todos las especificaciones técnicas mencionadas en los pliegos y anexos. La Resistencia Interna de cada batería debe ser menor a 4 mili ohms.

description: Estimados entidad contratante, 6.En el Item 1 Baterías 12V-200Ah en el ítem 1 Características Generales indica baterías deben tener una resistencia de 4m?, es posible participar con baterías de 5.3m?, que esto no afecta la operación de los equipos?

answer: Estimado Oferente, el anticipo será entregado una vez suscrito el contrato. Previo a la suscripción del contrato el oferente adjudicado deberá presentar las garantías correspondientes a Buen Uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento del Contrato.

description: Estimados Srs. CELEC EP, favor su amable aclaración, el valor del 40% en concepto de anticipo será pagado una vez sean entregadas las baterías en bodega o se recibirá a la firma del contrato? favor tomar en cuenta que en el Anexo 1 apartado 15 GARANTÍAS Y OTROS... se establece que la contratista deberá entregar una póliza de buen uso de anticipo por el 100% del mismo A LA FIRMA DEL CONTRATO.

answer: Estimado Oferente, el sistema de distribución DC debe incluir barras dimensionadas acorde a la capacidad máxima de cada inversor y debe incluir sistema de interruptores para alimentación de cada módulo inversor.

description: Estimados Señores CELEC, favor informar si el sistema de distribución DC al cual hace referencia los TDRs se refiere a un sistema de distribución de barras que no necesariamente incluya interruptores para alimentar cada módulo inversor.

answer: Estimado Oferente, las barras de distribución deberán ser dimensionadas para el 150% de la capacidad total del inversor, la cual incluye la capacidad futura.

description: Señores de TRANSELECTRIC, favor conformar si las barras de distribución deberán ser dimensionadas para el 150% de la capacidad futura del inversor, es decir 30 KVAs ó si la especificación se refiere al 150% de la capacidad instalada, es decir 9 KVAs +150% = 13.5 KVAs a 3000 msnm.

answer: Estimado Oferente, las 10 tomas dobles polarizada con tierra aislada, con cajetín y tapa naranja deberán ser entregadas por separado. Se requieren 10 por cada equipo inversor.

description: Favor informar la ubicación de las 10 tomas dobles polarizadas con tierra aislada naranja. Puede ser provistas estas tomas en un gabinete externo al rack de inversor con tipo de montaje sobre superficie.

answer: Estimado Oferente, es correcto, el oferente adjudicado deberá realizar todos los trabajos necesarios para integrar los inversores al sistema Ignition de Inductive Automation.

description: Estimados, Srs. CELEC, en referencia a la tabla de cumplimiento de especificaciones técnicas en el apartado 3. Servicio de instalación de inversores se solicita la "IST Integrated Systems Test",  según lo cual entendemos que para este proceso se requiere que el contratista adjudicado debe efectuar el servicio de integración a la plataforma existente en operación de IGNITION de INDUCTIVE automation, favor confirmar.

answer: Estimado Oferente, es correcto, el oferente adjudicado deberá realizar todos los trabajos de integración de los inversores al Sistema Ignition previo a la instrucción teórica-práctica. Es necesario que durante la instrucción se realice el ejercicio de integración de un equipo inversor al sistema Ignition.

description: Estimados, Señores CELEC, en referencia a la tabla de cumplimiento de especificaciones técnicas en el apartado 3. Servicio de instalación de inversores en la "Instrucción teórico práctica de todo el equipamiento" sobre la integración de los equipos a la plataforma IGNITION de INDUCTIVE AUTOMATION. Favor confirmar si para ejecutar este servicio el contratista adjudicado deberá previamente haber integrado los equipos al sistema de gestión existente de IGNITION de INDUCTIVE AUTOMATION..

answer: Estimado Oferente, todo el equipamiento que compone los inversores unidades de distribución AC y DC deberán ser entregados en su propio rack.

description: Estimada entidad por favor su ayuda aclarando la siguiente inquietud nos vana facilitar los racks o el cliente tiene que poner los racks

answer: Estimado Oferente, la unidad de distribución DC se refiere a la acometida para cada módulo inversor.

name: SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.

description: Al referirse a unidad de distribución DC es para la acometida del inversor  o es una unidad de distribución AC?

answer: Estimado Oferente, favor referirse a la respuesta de la pregunta No. 9.

description: Las tomas polarizadas deben ir en un montaje para Rack o son para instalación distribuida?

answer: Estimado Oferente, no, se deberá cumplir con todos las especificaciones técnicas mencionadas en los pliegos y anexos. El ruido audible deberá ser menor a 35 dBA.

description: El ruido por ser inversores y tener ventilación forzada puede ser  mayor a 35db?

description: TRA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENER OPERATIVOS LOS SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA DE TELECOMUNICACIONES EN SUBESTACIONES Y PUESTOS DE PRESENCIA DE CELEC EP TRANSELECTRIC

streetAddress: MIGUEL HEREDIA VEGA MUÑOZ 3-34 SAN SEBASTIAN

legalName: TECMASUR ELECTRONICA INTEGRAL CIA. LTDA.

MORALES VIVERO RICARDO GERMAN

streetAddress: EL HUERTO  S/N CUMBAYA

legalName: MORALES VIVERO RICARDO GERMAN

Tapia Espinoza Adriana Margarita

streetAddress: AV REAL AUDIENCIA MAYOR PORFILIO ROMERO N53-212 KENNEDY

legalName: Tapia Espinoza Adriana Margarita

INDEQUIPOS DEL ECUADOR S.A.

streetAddress: 10 DE AGOSTO DANIEL HIDALGO N27-69 BELISARIO QUEVEDO

legalName: INDEQUIPOS DEL ECUADOR S.A.

title: Subasta


description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA PARA FINES ESPECIALES N.C.P.

description: CONFORME RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. CELEC-EP- TRA-RES-0207-20

title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.

title: SIE-CELTRA-048-20-238940

answer: No podría, los oferentes deben cumplir mandatoriamente con todo lo solicitado en el numeral 16.1.2.1. ?PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO? del Anexo 1 Términos de referencia. Para la función TÉCNICO ESPECIALISTA EN EL MANEJO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, TUBERÍAS Y DUCTOS se solicita en el nivel de estudios ?Tecnólogo?.

description: Buenas tardes y gracias por la invitación. Referente al proceso en el 16.1.2.1. Personal Técnico Mínimo: se podría ofertar Bachiller Técnico en titulación académica Refrigeración y aire acondicionado, eléctrico, electrónico o mecánico para el cado de Técnico especialista.??

answer: No podría, los oferentes deben cumplir mandatoriamente con todo lo solicitado en el numeral 16.1.2.1. ?PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO? del Anexo 1 Términos de referencia, Para la función ASISTENTE/OPERADOR DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, TUBERÍAS Y DUCTOS se solicita en el nivel de estudios ?Tecnólogo?.

description: Buenas tardes y gracias por la invitación. Referente al proceso en el 16.1.2.1. Personal Técnico Mínimo: se podría ofertar Bachiller Técnico en titulación académica Refrigeración y aire acondicionado, eléctrico, electrónico o mecánico para el cado de Asistente/Operador.??

answer: No es posible, la forma de pago se realizará de acuerdo a lo detallado en el numeral 12 FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO del Anexo 1 Términos de Referencia,.

description: Estimados, considerando que se requiere que la empresa adjudicada, mantenga un stock de repuestos, es posible que se otorgue un anticipo del 50%?

answer: Si puede en el numeral 16.1.2.1 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO del Anexo 1 Términos de Referencia indica que la titulación académica del personal técnico mínimo puede ser en refrigeración y aire acondicionado, eléctrico, electrónico o mecánico.

description: Buenas tardes señores de Celec por favor su respuesta a la siguiente consulta: Para cumpllir la solicitud de 8 TÉCNICO ESPECIALISTA EN EL MANEJO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, TUBERÍAS Y DUCTOS, se puede presentar ingenieros mecánicos o eléctricos?

answer: No podría, los oferentes deben cumplir mandatoriamente con todo lo solicitado en el numeral 16.1.2.1. ?PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO? del Anexo 1 Términos de referencia, Para la función ASISTENTE/OPERADOR DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, TUBERÍAS Y DUCTOS se solicita en el nivel de estudios ?Tecnólogo?.

description: Señores Celec por favor su respuesta a la siguiente consulta: por el pedido de 8  ASISTENTE/OPERA DOR DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, TUBERÍAS, pueden ser técnicos bachillers, o bachilleres con posterior experiencia? Saludos

answer: En el numeral 4.1.1 Integridad de la oferta del pliego, en Observaciones está detallado la forma y directrices de cómo deben presentar los proveedores sus ofertas por la emergencia sanitaria, sin embargo, se adjunta el procedimiento para que los proveedores presenten su oferta en el ANEXO 4 FORMA DE ENTREGA DE OFERTAS.

description: ACLARACION

description: TRA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE SUBESTACIONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO INCLUYE REPOSICION DE EQUIPOS OBSOLETOS GARANTIA Y SOPORTE

mainProcurementCategory: services

CLIMATEKECUADOR CIA LTDA

streetAddress: DIECIOCHO H N.O. AVENIDA BENJAMIN CARRION SOLAR 16 TARQUI

legalName: CLIMATEKECUADOR CIA LTDA

TUMBACO ALVARADO SANTOS DOUGLAS

streetAddress: 48AVA. CHAMBERS - FRANCISCO SEGURA 215 FEBRES CORDERO

legalName: TUMBACO ALVARADO SANTOS DOUGLAS

IZURIETA ENRIQUEZ MARIBEL DEL PILAR

region: LOS RIOS

locality: BABAHOYO

streetAddress: CALDERON GARCIA MORENO Y JUAN X MARCOS 524 DR. CAMILO PONCE

legalName: IZURIETA ENRIQUEZ MARIBEL DEL PILAR

streetAddress: PANAMERICANA NORTE CAMINO A LLACAO SN LLACAO

INGENIUMAN CIA LTDA

streetAddress: TUCANES AV GRAL RUMIÑAHUI ALBATROS CALLE AMBATO C1 SOLANDA

legalName: INGENIUMAN CIA LTDA

title: Subasta


description: ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS

description: ACCESORIOS,REPUESTOS,PARTES Y PIEZAS DE MATERIALES ELECTRONICOS

name: MEGASETEC MEGA SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.

description: RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. CELEC-EP-TRA-RES-0194-20

title: PARTES Y PIEZAS DE VALVULAS Y TUBOS TERMIONICOS, CATODO FRIO O CON FOTOCATODO (INCLUSO TUBOS DE RAYOS CATODICOS); DIODOS TRANSISTORES Y DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES ANALOGOS; DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES; DIODOS EMISORES DE LUZ; CRISTALES PI

title: SIE-CELTRA-059A-20-238940

answer: Se aclara que la garantía técnica será válida por doce 12 meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva del objeto contractual.Si se tratare de elementos reparados o sustituidos durante la vigencia de la garantía técnica, ésta se extenderá durante doce 12 meses, contados desde la fecha de reparación o sustitución.Se adjunta modelo de garantía técnica en el Anexo 1D, documento que solo debe presentar el Adjudicatario.

description: Buenas tardes estimados solicitan dentro de este proceso una garantia de 24 meses por favor tomen en cuenta que ningún mayorista o fabricante da garantia de 24 meses y menos todavía en caso de cambio se extiende por otros 24 meses más, solicito revisar este punto.

answer: POR FAVOR REMITIRSE AL ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: Se adjunta el archivo solicitado con las correciones mencionadas

description: REMITIRSE AL ACTA DE CONVALIDACION

description: TRA ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS INFORMATICAS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION DE TRANSELECTRIC

ORTEGA CAICEDO JORGE EFRAIN

streetAddress: AV. TENIENTE HUGO ORTIZ MORO MORO S/N CHILLOGALLO

legalName: ORTEGA CAICEDO JORGE EFRAIN

streetAddress: AV. 10 DE AGOSTO SAN GREGORIO N21-231 SANTA PRISCA

COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.

streetAddress: DE LAS MALVAS DE LAS HIGUERAS N45-160 LA VICENTINA

legalName: COMERCIAL URGENTONER CIA. LTDA.

title: Subasta