name: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

Metro Cúbico

currency: USD

scheme: SERCOP

description: Demolición y desalojo , pavimentos rígidos flexibles, paredes, canaletas, canal de drenaje, bases de equipos, taludes, pozos, aceras, bordillos, etc. (O)

scheme: CPC

description: DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

description: TRABAJOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDIFICIOS, OTRAS ESTRUCTURAS, CALLES, CARRETERAS Y VENTA DEL MATERIAL DERIVADO

description: Excavación sin clasificar, incluye replanteo, topografía y desalojo. (O)

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS

description: Relleno compactado con material de mejoramiento. (O)

description: RELLENOS

description: TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE, CON INCLUSION DE VOLADURAS, PERFORACIONES Y REMOCION DE ROCAS

description: Excavación sin clasificar incluye replanteo, topografía y desalojo, fundaciones (O)

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: Mejoramiento de suelo con material de sub base clase 3, fundaciones (O)

description: RELLENOS

description: Relleno compactado con material de Sub-base sobre fundaciones (O)

description: RELLENOS

description: Replantillos f'c=140 kg/cm2, fundaciones (O)

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Hormigón para estructuras f'c=240 kg/cm2, fundaciones (O)

description: Acero de refuerzo, fundaciones (O)

description: BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P

description: BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P

description: Colocación de pernos, fundaciones (O)

description: PERNO DE ANCLAJE

description: OTROS TIPOS DE PERNOS

description: Suministro y colocación de Geotextiltejido con fibras de poliéster de alta tenacidad (O)

description: GEOTEXTIL TEJIDO Y NO TEJIDO

description: OTRAS  FIBRAS  DISCONTINUAS  SINTETICAS  N.C.P.,  PREPARADAS PARA  EL HILADO: ACETATO DE POLIVINILO, POLIESTIRENO, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ETC.

description: Geomalla Bx, fundaciones (O)

description: GEOMALLA BIAXIAL

description: Excavación sin clasificar incluye replanteo, topografía y desalojo (O)

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: Mejoramiento de suelo con material de sub base, clase 3 (O)

description: RELLENOS

description: Replantillos f'c=140 kg/cm2, canaletas (O)

description: Hormigón para estructuras f'c=240 kg/cm2 (O)

description: Acero de refuerzo, canaletas (O)

description: BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P

description: BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P

description: GEOTEXTIL TEJIDO Y NO TEJIDO

description: GeomallaBx, canaletas (O)

description: GEOMALLA BIAXIAL

description: Tapas canaleta f'c=240 Kg/cm² L=0.90 a 1.00x0.30x0.07m incluye acero de refuerzo, perfil extragalvanizado, pulido, manija para alzado, transporte y colocación. (O)

description: Suministro e instalación de juntas de PVC de 15cm, incluye sellado con material elastomérico (O)

description: CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

description: Suministro e instalación de tubo galvanizado hg 1/2'x2.77mm para canaleta (O)

description: TUBERIA GALVANIZADA

description: TUBERIA GALVANIZADA

description: Caseta de tableros : incluyedos aire acondicionadores de aire tipo Split de 48000 BTU y uno de 12000BTUSegún lo indica el plano del diseño (O)

description: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

description: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

description: Acero para accesorios galvanizados (perfiles, peldaños, tapas metálicas) (O)

description: PERFILES DE ACERO SOLDADOS GALVANIZADO EN CALIENTE

description: ANGULOS, PERFILES, PILARES, VIGAS, VIGUETAS Y SECCIONES (H,I,L,T,U,Z, ETC.) SIN OTRA ELABORACION QUE EL MOLDEADO O EL ACABADO EN FRIO, DE HIERRO O ACERO NO ALEADO.

description: Acera de Hormigón f'c=240 kg/cm2, (incluye malla electrosoldada, bordillo de confinamiento, excavación y desalojo) (O)

description: Bajante agua lluvias de pvcø 110 mm (incl. Accesorios y rejilla de aluminio tipo chirimoya) (metros lineales) (O)

description: TUBOS DE PVC

description: TUBOS, CANOS Y MANGUERAS RIGIDAS: MANGUERAS DE POLIMEROS DE ETILENO, PROPILENO, CLORURO DE VINILO, CANERIAS DE POLIMEROS DE ETILENO, RIGIDOS, DE FIBRA VULCANIZADA, ETC.

description: Cajas de revisión de hormigón f c=240 kg/cm2 80x80 cm interior, incluye acero de refuerzo, tapa y cerco de hierro dúctil, excavación y desalojo. (O)

description: Sumideros de patio de hormigón armado f c 240 kg/cm2 para aguas lluvia, incluye loseta de hormigón f c 240 kg/cm2 e 15 cm, malla electrosoldada, excavación y desalojo, rejilla y cerco de hierro dúctil. (O)

description: Pozo de revisión de hormigón f c 210 kg/cm2 para aguas lluvia, incluye acero de refuerzo, loseta de hormigón f c 210 kg/cm2 e=15 cm, malla electrosoldada, excavación y desalojo, tapa y cerco de hierro dúctil. (O)

description: Suministro e instalación de Tubería PVC ø 110 mm interior, incluye excavación, relleno con material de mejoramiento (O)

description: TUBOS DE PVC

description: Suministro e instalación de Tubería PVC ø 200 mm interior,incluye excavación, relleno con material de mejoramiento (O)

description: TUBOS DE PVC

description: Suministro e instalación de Tubería PVC ø 315 mm interior, incluye excavación, relleno con material de mejoramiento (O)

description: TUBOS DE PVC

description: Suministro e instalación de Tubería PVC ø 400 mm interior, incluye excavación, relleno con material de mejoramiento (O)

description: TUBOS DE PVC

description: Suministro e instalación de geodren, incluye excavación, relleno con material de mejoramiento (O)

description: GEODREN

description: Suministro e instalación de Tubería flexible corrugada y perforada de PVC ø 110 mm interior, revestida con un filtro textil incluye excavación, relleno con material de mejoramiento (O)

description: TUBOS DE PVC

description: Instalación de malla de tierra incluye suministro de conductor cobre desnudo 4/0 19 hilos AWG para el reticulado incluye: conectores a compresión, excavación, relleno y pruebas (O)

description: CONDUCTOR CABLEADO DESNUDO DE COBRE

description: CABLE DESNUDO CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE

description: Instalación de malla de tierra incluye suministro de conductor cobre desnudo 2/0 19 hilos AWG para derivación, incluye:conectores a compresión, excavación, relleno y pruebas (O)

description: CONDUCTOR CABLEADO DESNUDO DE COBRE

description: Suministro e Instalación de varillas tipo copperweld de diámetro 5/8'' y 10 pies de longitud (O)

description: Suministro y colocación de piedra triturada de 1-2'' para recubrimiento de patios (O)

description: PIEDRA PARTIDA O TRITURADA

description: CANTOS, GRAVA, PIEDRA PARTIDA O TRITURADA, DEL TIPO HABITUALMENTE UTILIZADO PARA HORMIGON ARMADO, AFIRMADO DE CARRETERAS O BALASTO PARA VIAS FERREAS U OTROS FINES, ASI COMO PEDERNALES Y GUIJARROS, TERMO TRATADOS O NO; MACADAN DE ESCORIA O DESECHOS INDUSTR

description: Rasanteo y reconformación de la plataforma, e= 0,20m (O)

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: Colocación de herbicida (O)

description: HERBICIDAS: DERIVADOS DE LA GLICINA GLIFOSATO

description: HERBICIDAS: DERIVADOS DE LA GLICINA

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: Relleno compactado con subbase clase3 (O)

description: RELLENOS

description: Relleno compactado con material de mejoramiento (O)

description: RELLENOS

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: Cerramiento prefabricado incluye: cadena superior e inferior, columnas, paneles, masillado de juntas interiores y exteriores, pintura látex interior y exterior. (O)

description: Puerta de malla (O)

description: MALLAS

description: MALLAS

description: Señalización definitiva para culminación de obras de acuerdo a las especificaciones técnicas. Numeral 6.3.5 Anexo 1H (O)

description: PLACAS DE SEÑALIZACION

description: PANELES Y PLACAS DE ALUMINIO

description: Elaboración y entrega digital y física de planos As Built (O)

description: TODOS LOS DEMAS SERVICIOS QUE REQUIEREN LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE LOS ARQUITECTOS, COMO EL LEVANTAMIENTO DE PLANOS DEFINITIVOS

description: Estructuras metálicas extragalvanizado, columnas para pórticos, incluye suministro y montaje (M)

description: Estructuras metálicas extragalvanizado, vigas para pórticos, incluye suministro y montaje (M)

description: Disyuntor tripolar, 69 kV, 2500 A, 31.5 kA,. 325 kV BIL, tipo columna aislado en gas SF6, operado por motor, con estructura soporte y conectores terminales placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. (M)

description: DISYUNTOR PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: OTROS CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS, PARA UN VOLTAJE DE 72.5 KV O MAS, ETC.

description: Seccionador tripolar, 69 kV, 2500 A, 31.5 kA, BIL 325 kV; montaje horizontal, tipo - tres columnas doble apertura lateral; operado a motor, sin cuchilla de puesta a tierra, con estructura soporte y conectores terminales placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. (M)

description: SECCIONADO PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: Seccionador tripolar, 69 kV, 2500 A, 31.5 kA, BIL 325 kV; montaje horizontal, tipo - tres columnas doble apertura lateral; operado a motor, con cuchilla de puesta a tierra, con estructura soporte y conectores terminales placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. (M)

description: Seccionador tripolar, 69 kV, 2500 A, 31.5 kA, BIL 325 kV; montaje horizontal en pórtico de bahía, altura 10 m., sin estructura soporte, tipo - tres columnas doble apertura lateral; operado a motor 125 Vcc, para bypass, y conectores terminales placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. (M)

description: Transformador de corriente, 69 kV, 325 kV BIL, 4 devanados secundarios: tres MR 2000/5 A-precisión 5P20-30VA para protección; y uno MR 2000/5 A, precisión clase 0.2-15 VA para medición, con estructura soporte y conectores terminales placa cable 500 MCM, gabinete de agrupamiento cada tres unidades, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. (M)

description: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

description: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

description: Excavación en suelo h menor o igual a 3m. (O)

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: Transformadorde potencial inductivo, 69/raiz cuadrada 3 kV; 3x (115-115/raiz cuadrada 3 V); BIL 325 kV; tres arrollamientos secundarios, uno de precisión 0.2 - 15 VA y dos de precisión 3P-30 VA, con estructura soporte y conector terminal placa cable500 MCM, gabinete de agrupamiento cada tres unidades, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. (M)

description: TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

description: TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTOS

description: Pararrayos tipo estación de 60 kV, para equipo terminal de línea de 69 kV, 325 kV BIL para el housing, con estructura soporte, con contador de descargas y medición de corriente de fuga, cable aislado de 3 kV (entre el pararrayo y el contador), conector terminal de línea tipo placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. (M)

description: - SERVICIOS DE INSTALACION DE PARARRAYOS

description: Tablero de control, protección y medición para bahía de línea de 69 kV. (M)

description: TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION Y MEDICION PARA SUBESTACIONES

description: Cargador de baterías, alimentación trifásica 220/127 V, 100 A, incluye transferencia automática,breakers, medidores, barras y accesorios, licencias del software, que permita integrar los elementos del tablero, incluye suministro de banco de baterías libres de mantenimiento 125 VDC 100 Ah. (M)

description: BATERIAS ELECTRICAS(BATERIAS DE ACUMULACION): ACUMULADORES ALCALINOS, ACUMULADORES DE NIQUEL Y CADM

description: Configuración e Integración de las bahías de línea, en el sistema de control existente en la subestación. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto desempeño de los sistemas integrados, planos de integración control y protección, y respaldo de los computadores del sistema. (M)

description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA DE ALIMENTACION, ETC

description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO Y SENALIZACION ELECTRICA EN CARRETERAS Y LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDOS, CALEFACCION ELECTRICA, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES,ETC.

description: Tablero de distribución TD-AC-220-F1, 220/127 Vca para caseta de patio de 69 kV, tipo interior con todos los elementos de protección, medición, señalización, brakers con contacto auxiliar de posición, etc, según lo indicado en el plano, incluye montaje y suministro. (M)

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: Tablero de distribución TD-DC-125-F1, de 125 Vcc para caseta de patio de 69 kV, tipo interior con todos los elementos de protección, medición, señalización, breakers con contacto auxiliar de posición, etc, según lo indicado en el plano, incluye montaje y suministro. (M)

description: Punto de iluminación exterior, incluye: suministro e instalación de reflectores de 400W, 220 V; erección de poste de 12m o fijación en estructura, Incluye el suministro e instalación de: cable concéntrico TTU 3x8AWG ; canalización con manguera PVC reforzada 2-4", y tubería conduit para estructuras, tablero de control de encendido por cada reflector, instalación a la intemperie grado de protección IP55, selector de dos posiciones on-off, contactor, breaker de protección y borneras. (M)

description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO

description: Punto para iluminación de emergencia exterior, incluye: Suministro e instalación de; luminaria tipo LED de 30W y 125 Vdc, erección de poste metálico ornamental de 3 metros. Incluye el suministro e instalación de: cable XLPE 2x10 AWG, canalización con manguera PVC reforzada 2-4" y conexión a circuito existente. (M)

description: Caja de toma de patio, incluye: Suministro e instalación de; tomacorrientes monofásicos de 30A, 120V; tomacorrientes trifásicos de 30A, 220 V; soporte de acero galvanizado. Incluye el suministro e instalación de: cable concéntrico 4x8 TTU; canalización independiente o compartida con manguera PVC reforzada 2-4". (M)

description: Vano trifásico de tramo de línea (primera estructura de línea y cuadro de llegada a S/E). Incluye; conductor acar 500 MCM, además accesorios para la conexión aérea entre equipos y a las barras, ensamblaje tipo S1 con aisladores tipo FOG de acuerdo a lo indicado en el plano. (M)

description: Vano trifásico de tramo (cuadro existente de salida de Jivino 3 a cuadro de llegada a S/E Jivino 3 nueva). Incluye; conductor acar 500 MCM, además accesorios para la conexión aérea entre equipos y a las barras, ensamblaje tipo S1 con aisladores tipo FOG de acuerdo a lo indicado en el plano. (M)

description: Vano de apantallamiento con conductor de acero de 3/8" para hilo de guarda, con ensamblaje de fijación y demás ensamblajes. (M)

description: Vano trifásico de barra inferior doble conductor (cuadro de S/E). Incluye; conductor acar 500 MCM, además accesorios para puentes a las barras, ensamblaje tipo S5 con aisladores tipo FOG de acuerdo a lo indicado en el plano. (M)

description: Vano trifásico de barra superior simple conductor (cuadro de S/E). Incluye; conductor acar 500 MCM, además accesorios para puentes a las barras, ensamblaje tipo S1 con aisladores tipo FOG de acuerdo a lo indicado en el plano. Incluye además la conexión aérea de los DCP's de Barra. (M)

description: Suministro, Tendido y Conexionado de cables de fuerza y/o control multifilares de 4 conductores con secciones circulares comprendidas entre 14 a 8 AWG apantallados. de acuerdo al listado de cables. (M)

description: SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS

description: SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS Y DE INSTALACION DE APARATOS PARA SISTEMAS DE SUMINISTRO ELECTRICO DE EMERGENCIA

description: Suministro, Tendido y Conexionado de cables de fuerza y/o control multifilares de 7 conductores con secciones circulares comprendidas entre 14 a 8 AWG apantallados. de acuerdo al listado de cables. (M)

description: Suministro, Tendido y Conexionado de cables de fuerza y/o control multifilares con secciones circulares comprendidas de 6 a 2 AWG apantallados. de acuerdo al listado de cables. (M)

description: Gestión y aplicación de las medidas ambientales de Línea de Transmisión (O)

description: GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES

description: SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BIENES CULTURALES

description: Suministro, Tendido y Conexionado de Cable aislado de cobre, monopolar, sección circular 2/0 MCM, TTU, XLPE, 2000 V. (M)

description: Suministro e instalación de Ductos rígidos (hierro galvanizado)de 1" a 3", incluye accesorios. (M)

description: TUBERIA GALVANIZADA

description: TUBERIA GALVANIZADA

description: Suministro e instalación de Ductos flexibles (PVC)de 1" a 3", incluye accesorios 1MPA. (M)

description: TUBOS DE PVC

description: Suministro e instalación de Ductos flexibles (Manguera BX)de 1" a 3", incluye accesorios. (M)

description: TUBOS DE PVC

description: Transporte de equipos desde las bodegas a sitio de proyecto (M)

description: TRANSPORTE POR CARRETERA DE CARGA QUE NO ESTE CLASIFICADO EN OTRO LUGAR EN VEHICULOS

description: Gestión y aplicación de las medidas ambientales de Subestación Eléctrica. (M)

description: GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES

description: Elaboración y entrega digital y física de planos As Built (M)

description: Ejecución de pruebas de equipos primarios en sitio, elaboración de registros documentales y demás procedimientos correspondientes. (M)

description: OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LINEAS ELECTRICAS

description: OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TUBERIAS DE GRAN LONGITUD, LINEAS DE COMUNICACION Y ELECTRICAS (CABLES URBANOS Y OBRAS CONEXAS)

description: Ejecución de pruebas pre-funcionales, funcionales, objeto y primarias con el CENACE y puesta en marcha, elaboración de registros documentales y demás procedimientos correspondientes. (M)

description: Suministro de switch capa 2/3 (central Jivino y caseta de patio 69kV) (S)

description: EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES

description: EQUIPOS DE ADMINISTRACION Y CONECTIVIDAD DE REDES

description: Suministro de fuente de 125VDC/48VDC, 15 A. (S)

description: Suministro de equipo de seguridad perimetral (S)

description: Instalación y configuración del firewall (M)

description: Cabeza de torre con crucetas, cuerpo principal con extensiones de ladera y stub, incluye suministro y diseño de detalle de la torre. (S)

description: FABRICACION DE TORRES EN ACERO, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, PARA LINEAS DE TRANSMISION, DE BAJA, MEDIA, ALTA Y SUPER ALTA TENSION, ENTREGADA EN FABRICA.

description: ESTRUCTURAS DE HIERRO O ACERO: TORRES Y CASTILLETES, MASTILES DE CELOSIAS.

description: Cabeza de torre con crucetas, cuerpo principal con extensiones de ladera y stubs,incluye suministro y diseño de detalle de la torre. (S)

description: Cabeza de torre con crucetas, cuerpo principal y stubs,incluye suministro y diseño de detalle de la torre. (S)

description: Cuerpo principal con crucetas,incluye suministro y diseño de detalle de la estructura (S)

description: Placas de numeración y accesorios (S)

description: PLACAS DE SEÑALIZACION

description: PANELES Y PLACAS DE ALUMINIO

description: Placas de peligro y accesorios (S)

description: PLACAS DE SEÑALIZACION

description: PANELES Y PLACAS DE ALUMINIO

description: Conductor ACAR 500 suministrado en carretes de 2000 mts (S)

description: CONDUCTOR DE AL, DESNUDO, ACAR 500 MCM, 37 (18/19) HILOS

description: CABLE DESNUDO CONDUCTOR ELECTRICO DE ALUMINIO

description: Cable de acero galvanizado de 7 hilos de 3/8", incluye herrajes accesorios y amortiguadores (S)

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Conductor cableado concéntrico de acero enchapado en cobre 3 N° 8 AWG (S)

description: Varillas de puesta a tierra de copperweld 5/8" x 10' suministrada con conector a compresión para conductor copperweld 3 N° 8 AWG. (S)

description: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

description: Conector cable-placa, de bronce, para conductor 3 N° 8 AWG copperweld a perfil plano. (S)

description: Empalme de compresión para dos conductores copperweld 3 N°8 AWG (S)

description: Amortiguadores stockbridge para conductor ACAR 500 (S)

description: Empalme de compresión a plena tensión para conductor ACAR 500 (S)

description: Manguitos de compresión para reparación para conductor ACAR 500 (S)

description: Conectores ranuras paralelas para conductor ACAR 500y ACSR 4/0 con sus respectivos accesorios. (S)

description: Grapas de línea viva para conductor ACAR 500y ACSR 4/0 con su respectivos accesorios. (S)

description: Ensamblaje de suspensión "L1", completo, excepto aisladores, cada juego compuesto deseis (6) subensamblajes "A". (S)

description: Ensamblaje de retensión "L2", completo, excepto aisladores, cada juego compuesto de seis (6) subensamblajes "B", seis (6) subensamblajes "S"y seis (6) subensamblajes "P" (S)

description: Aislador tipo bola-rótula (5 3/4" X 10"), tipo FOG standard ANSI categoría M y E de 15.000 lbs. (S)

description: Aislador tipo bola-rótula (5 3/4" X 10"), tipo FOG standard ANSI categoría M y E de 30.000 lbs. (S)

description: Grapasterminales tipo compresión para conductor ACAR 500 (S)

description: Camino de acceso. (O)

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: Relleno compactado con material de préstamo, h=1m (O)

description: RELLENOS

description: Replantillo f'c=140 kg/cm2 (O)

description: Hormigón obras protección f'c=180 kg/cm2 (O)

description: Hormigón fundaciones fc=240 kg/cm2 (O)

description: Hormigón f'c=280 kg/cm2 para pilotes pre barrenados, incluye camisas metálicas, pantallas, aditivos, inhibidores de corrosión y otros (O)

description: Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 (O)

description: BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P

description: BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P

description: Subbase clase III (O)

description: RELLENOS

description: Mezcla cemento suelo-cemento (O)

description: RELLENOS

description: Explanación (O)

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: Instalación varilla puesta a tierra (O)

description: Contrapesos (O)

description: Montaje de estructuras (M)

description: MONTAJE DE TORRES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, PARA LINEAS DE TRANSMISION, DE BAJA, MEDIA, ALTA Y SUPER ALTA TENSION PARA LINEAS DE TRANSMISION

description: SERVICIOS DE MONTAJE DE COMPONENTES ESTRUCTURALES DE ACERO PREFABRICADO (PERO NO AUTOFABRICADO) PARA OTRAS ESTRUCTURAS COMO PUENTES, PUENTES GRUA O TORRES DE TRANSMISION ELECTRICA

description: Tendido tensado, regulado y engrapado de conductor ACAR 500 y cable de acero 7 hilos 3/8" (km-circuito) (M)

description: MONTAJE ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

description: SERVICIOS  DE MONTAJES ELECTROMECANICOS DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

description: Instalación de ensamblajes de suspensión para conductor incluye aisladores (M)

description: Instalación de ensamblajes de retención para conductor incluye aisladores (M)

description: Instalación de amortiguadores ACAR 500 (M)

description: Conexión L/T Jivino - L/T PAM (Se considera hacerlo en caliente) (M)

description: Aplicación de Seguridad y Salud Laboral, de acuerdo al anexo 1H numeral 7, para Subestación y Línea de Transmisión. (O)

description: GESTION DE RIESGOS LABORALES

description: CONSULTORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

description: Art. 1.- Adjudicar a ASTUDILLO GUILLEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIA LTDA., el contrato proveniente del procedimiento de Licitación de Obras Nro. LICO-CELTRA-206-20, para Ia "TRA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECANICO, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA INTERCONEXION DE LA CENTRAL DE GENERACION JIVINO CON EL SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO PETROLERO SEIP A NIVEL DE 69 kV", por un valor de un millón trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis con 88/100 dólares de los Estados Unidos de America USD. 1.356.496,88 sin IVA, y un plazo de ejecución de ciento cincuenta 150 dIas calendario, contados a partir de Ia fecha en Ia que el Administrador del Contrato notifique que el anticipo se encuentra disponible en Ia cuenta de Ia Contratista.

description: Demolición y desalojo , pavimentos rígidos flexibles, paredes, canaletas, canal de drenaje, bases de equipos, taludes, pozos, aceras, bordillos, etc. O

description: DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

description: TRABAJOS DE DERRIBO Y DEMOLICION DE EDIFICIOS, OTRAS ESTRUCTURAS, CALLES, CARRETERAS Y VENTA DEL MATERIAL DERIVADO

description: Excavación sin clasificar, incluye replanteo, topografía y desalojo. O

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS

description: Relleno compactado con material de mejoramiento. O

description: RELLENOS

description: TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE, CON INCLUSION DE VOLADURAS, PERFORACIONES Y REMOCION DE ROCAS

description: Excavación sin clasificar incluye replanteo, topografía y desalojo, fundaciones O

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS

description: Mejoramiento de suelo con material de sub base clase 3, fundaciones O

description: RELLENOS

description: TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE, CON INCLUSION DE VOLADURAS, PERFORACIONES Y REMOCION DE ROCAS

description: Relleno compactado con material de Sub-base sobre fundaciones O

description: RELLENOS

description: TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE, CON INCLUSION DE VOLADURAS, PERFORACIONES Y REMOCION DE ROCAS

description: Replantillos f-c=140 kg/cm2, fundaciones O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Hormigón para estructuras f-c=240 kg/cm2, fundaciones O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Acero de refuerzo, fundaciones O

description: BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P

description: BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P

description: Colocación de pernos, fundaciones O

description: PERNO DE ANCLAJE

description: OTROS TIPOS DE PERNOS

description: Suministro y colocación de Geotextil  tejido con fibras de poliéster de alta tenacidad O

description: GEOTEXTIL TEJIDO Y NO TEJIDO

description: OTRAS  FIBRAS  DISCONTINUAS  SINTETICAS  N.C.P.,  PREPARADAS PARA  EL HILADO: ACETATO DE POLIVINILO, POLIESTIRENO, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ETC.

description: Geomalla Bx, fundaciones O

description: GEOMALLA BIAXIAL

description: OTRAS  FIBRAS  DISCONTINUAS  SINTETICAS  N.C.P.,  PREPARADAS PARA  EL HILADO: ACETATO DE POLIVINILO, POLIESTIRENO, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ETC.

description: Excavación sin clasificar incluye replanteo, topografía y desalojo O

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS

description: Mejoramiento de suelo con material de sub base, clase 3 O

description: RELLENOS

description: TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE, CON INCLUSION DE VOLADURAS, PERFORACIONES Y REMOCION DE ROCAS

description: Replantillos f-c=140 kg/cm2, canaletas O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Hormigón para estructuras f-c=240 kg/cm2 O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Acero de refuerzo, canaletas O

description: BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P

description: BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P

description: Suministro y colocación de Geotextil  tejido con fibras de poliéster de alta tenacidad O

description: GEOTEXTIL TEJIDO Y NO TEJIDO

description: OTRAS  FIBRAS  DISCONTINUAS  SINTETICAS  N.C.P.,  PREPARADAS PARA  EL HILADO: ACETATO DE POLIVINILO, POLIESTIRENO, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ETC.

description: Geomalla  Bx, canaletas O

description: GEOMALLA BIAXIAL

description: OTRAS  FIBRAS  DISCONTINUAS  SINTETICAS  N.C.P.,  PREPARADAS PARA  EL HILADO: ACETATO DE POLIVINILO, POLIESTIRENO, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ETC.

description: Tapas canaleta f-c=240 Kg/cm² L=0.90 a 1.00x0.30x0.07m incluye acero de refuerzo, perfil extragalvanizado, pulido, manija para alzado, transporte y colocación. O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Suministro e instalación de juntas de PVC de 15cm, incluye sellado con material elastomérico O

description: CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

description: CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

description: Suministro e instalación de tubo galvanizado hg 1/2-x2.77mm para canaleta O

description: TUBERIA GALVANIZADA

description: TUBERIA GALVANIZADA

description: Caseta de tableros : incluye  dos aire acondicionadores de aire tipo Split de 48000 BTU y uno de 12000BTU  Según lo indica el plano del diseño O

description: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

description: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

description: Acero para accesorios galvanizados perfiles, peldaños, tapas metálicas O

description: PERFILES DE ACERO SOLDADOS GALVANIZADO EN CALIENTE

description: ANGULOS, PERFILES, PILARES, VIGAS, VIGUETAS Y SECCIONES (H,I,L,T,U,Z, ETC.) SIN OTRA ELABORACION QUE EL MOLDEADO O EL ACABADO EN FRIO, DE HIERRO O ACERO NO ALEADO.

description: Acera de Hormigón f-c=240 kg/cm2, incluye malla electrosoldada, bordillo de confinamiento, excavación y desalojo O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Bajante agua lluvias de pvcø 110 mm incl. Accesorios y rejilla de aluminio tipo chirimoya metros lineales O

description: TUBOS DE PVC

description: TUBOS, CANOS Y MANGUERAS RIGIDAS: MANGUERAS DE POLIMEROS DE ETILENO, PROPILENO, CLORURO DE VINILO, CANERIAS DE POLIMEROS DE ETILENO, RIGIDOS, DE FIBRA VULCANIZADA, ETC.

description: Cajas de revisión de hormigón f c=240 kg/cm2 80x80 cm interior, incluye acero de refuerzo, tapa y cerco de hierro dúctil, excavación y desalojo. O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Sumideros de patio de hormigón armado f c 240 kg/cm2 para aguas lluvia, incluye loseta de hormigón f c 240 kg/cm2 e 15 cm, malla electrosoldada, excavación y desalojo, rejilla y cerco de hierro dúctil. O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Pozo de revisión de hormigón f c 210 kg/cm2 para aguas lluvia, incluye acero de refuerzo, loseta de hormigón f c 210 kg/cm2 e=15 cm, malla electrosoldada, excavación y desalojo, tapa y cerco de hierro dúctil. O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Suministro e instalación de Tubería PVC ø 110 mm interior, incluye excavación, relleno con material de mejoramiento O

description: TUBOS DE PVC

description: TUBOS, CANOS Y MANGUERAS RIGIDAS: MANGUERAS DE POLIMEROS DE ETILENO, PROPILENO, CLORURO DE VINILO, CANERIAS DE POLIMEROS DE ETILENO, RIGIDOS, DE FIBRA VULCANIZADA, ETC.

description: Suministro e instalación de Tubería PVC ø 200 mm interior,  incluye excavación, relleno con material de mejoramiento O

description: TUBOS DE PVC

description: TUBOS, CANOS Y MANGUERAS RIGIDAS: MANGUERAS DE POLIMEROS DE ETILENO, PROPILENO, CLORURO DE VINILO, CANERIAS DE POLIMEROS DE ETILENO, RIGIDOS, DE FIBRA VULCANIZADA, ETC.

description: Suministro e instalación de Tubería PVC ø 315 mm interior, incluye excavación, relleno con material de mejoramiento O

description: TUBOS DE PVC

description: TUBOS, CANOS Y MANGUERAS RIGIDAS: MANGUERAS DE POLIMEROS DE ETILENO, PROPILENO, CLORURO DE VINILO, CANERIAS DE POLIMEROS DE ETILENO, RIGIDOS, DE FIBRA VULCANIZADA, ETC.

description: Suministro e instalación de Tubería PVC ø 400 mm interior, incluye excavación, relleno con material de mejoramiento O

description: TUBOS DE PVC

description: TUBOS, CANOS Y MANGUERAS RIGIDAS: MANGUERAS DE POLIMEROS DE ETILENO, PROPILENO, CLORURO DE VINILO, CANERIAS DE POLIMEROS DE ETILENO, RIGIDOS, DE FIBRA VULCANIZADA, ETC.

description: Suministro e instalación de geodren, incluye excavación, relleno con material de mejoramiento O

description: GEODREN

description: OTRAS  FIBRAS  DISCONTINUAS  SINTETICAS  N.C.P.,  PREPARADAS PARA  EL HILADO: ACETATO DE POLIVINILO, POLIESTIRENO, POLIETILENO, POLIPROPILENO, ETC.

description: Suministro e instalación de Tubería flexible corrugada y perforada de PVC ø 110 mm interior, revestida con un filtro textil incluye excavación, relleno con material de mejoramiento O

description: TUBOS DE PVC

description: TUBOS, CANOS Y MANGUERAS RIGIDAS: MANGUERAS DE POLIMEROS DE ETILENO, PROPILENO, CLORURO DE VINILO, CANERIAS DE POLIMEROS DE ETILENO, RIGIDOS, DE FIBRA VULCANIZADA, ETC.

description: Instalación de malla de tierra incluye suministro de conductor cobre desnudo 4/0 19 hilos AWG para el reticulado incluye: conectores a compresión, excavación, relleno y pruebas O

description: CONDUCTOR CABLEADO DESNUDO DE COBRE

description: CABLE DESNUDO CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE

description: Instalación de malla de tierra incluye suministro de conductor cobre desnudo 2/0 19 hilos AWG para derivación, incluye:  conectores a compresión, excavación, relleno y pruebas O

description: CONDUCTOR CABLEADO DESNUDO DE COBRE

description: CABLE DESNUDO CONDUCTOR ELECTRICO DE COBRE

description: Suministro e Instalación de varillas tipo copperweld de diámetro 5/8 y 10 pies de longitud O

description: CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

description: CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

description: Suministro y colocación de piedra triturada de 1-2 para recubrimiento de patios O

description: PIEDRA PARTIDA O TRITURADA

description: Rasanteo y reconformación de la plataforma, e= 0,20m O

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS

description: Colocación de herbicida O

description: HERBICIDAS: DERIVADOS DE LA GLICINA GLIFOSATO

description: HERBICIDAS: DERIVADOS DE LA GLICINA

description: Excavación sin clasificar, incluye replanteo, topografía y desalojo. O

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS

description: Relleno compactado con subbase clase3 O

description: RELLENOS

description: TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE, CON INCLUSION DE VOLADURAS, PERFORACIONES Y REMOCION DE ROCAS

description: Relleno compactado con material de mejoramiento O

description: RELLENOS

description: TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE, CON INCLUSION DE VOLADURAS, PERFORACIONES Y REMOCION DE ROCAS

description: Excavación sin clasificar incluye replanteo, topografía y desalojo O

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS

description: Hormigón para estructuras f-c=240 kg/cm2 O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Cerramiento prefabricado incluye: cadena superior e inferior, columnas, paneles, masillado de juntas interiores y exteriores, pintura látex interior y exterior. O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Puerta de malla O

description: MALLAS

description: MALLAS

description: Señalización definitiva para culminación de obras de acuerdo a las especificaciones técnicas. Numeral 6.3.5 Anexo 1H O

description: PLACAS DE SEÑALIZACION

description: PANELES Y PLACAS DE ALUMINIO

description: Elaboración y entrega digital y física de planos As Built O

description: TODOS LOS DEMAS SERVICIOS QUE REQUIEREN LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE LOS ARQUITECTOS, COMO EL LEVANTAMIENTO DE PLANOS DEFINITIVOS

description: TODOS LOS DEMAS SERVICIOS QUE REQUIEREN LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE LOS ARQUITECTOS, COMO EL LEVANTAMIENTO DE PLANOS DEFINITIVOS

description: Estructuras metálicas extragalvanizado, columnas para pórticos, incluye suministro y montaje M

description: PERFILES DE ACERO SOLDADOS GALVANIZADO EN CALIENTE

description: ANGULOS, PERFILES, PILARES, VIGAS, VIGUETAS Y SECCIONES (H,I,L,T,U,Z, ETC.) SIN OTRA ELABORACION QUE EL MOLDEADO O EL ACABADO EN FRIO, DE HIERRO O ACERO NO ALEADO.

description: Estructuras metálicas extragalvanizado, vigas para pórticos, incluye suministro y montaje M

description: PERFILES DE ACERO SOLDADOS GALVANIZADO EN CALIENTE

description: ANGULOS, PERFILES, PILARES, VIGAS, VIGUETAS Y SECCIONES (H,I,L,T,U,Z, ETC.) SIN OTRA ELABORACION QUE EL MOLDEADO O EL ACABADO EN FRIO, DE HIERRO O ACERO NO ALEADO.

description: Disyuntor tripolar, 69 kV, 2500 A, 31.5 kA,. 325 kV BIL, tipo columna aislado en gas SF6, operado por motor, con estructura soporte y conectores terminales placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. M

description: DISYUNTOR PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: OTROS CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS, PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: CORTACIRCUITOS AUTOMATICOS, PARA UN VOLTAJE DE 72.5 KV O MAS, ETC.

description: Seccionador tripolar, 69 kV, 2500 A, 31.5 kA, BIL 325 kV montaje horizontal, tipo - tres columnas doble apertura lateral operado a motor, sin cuchilla de puesta a tierra, con estructura soporte y conectores terminales placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. M

description: SECCIONADO PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: SECCIONADO PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: Seccionador tripolar, 69 kV, 2500 A, 31.5 kA, BIL 325 kV montaje horizontal, tipo - tres columnas doble apertura lateral operado a motor, con cuchilla de puesta a tierra, con estructura soporte y conectores terminales placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. M

description: SECCIONADO PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: SECCIONADO PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: Seccionador tripolar, 69 kV, 2500 A, 31.5 kA, BIL 325 kV montaje horizontal en pórtico de bahía, altura 10 m., sin estructura soporte, tipo - tres columnas doble apertura lateral operado a motor 125 Vcc, para bypass, y conectores terminales placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. M

description: SECCIONADO PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: SECCIONADO PARA VOLTAJE SUPERIOR A 15 KV

description: Transformador de corriente, 69 kV, 325 kV BIL, 4 devanados secundarios: tres MR 2000/5 A-precisión 5P20-30VA para protección y uno MR 2000/5 A, precisión clase 0.2-15 VA para medición, con estructura soporte y conectores terminales placa cable 500 MCM, gabinete de agrupamiento cada tres unidades, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. M

description: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

description: TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

description: Transformador  de potencial inductivo, 69/raiz cuadrada 3 kV 3x 115-115/raiz cuadrada 3 V BIL 325 kV tres arrollamientos secundarios, uno de precisión 0.2 - 15 VA y dos de precisión 3P-30 VA, con estructura soporte y conector terminal placa cable  500 MCM, gabinete de agrupamiento cada tres unidades, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. M

description: TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

description: TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTOS

description: Pararrayos tipo estación de 60 kV, para equipo terminal de línea de 69 kV, 325 kV BIL para el housing, con estructura soporte, con contador de descargas y medición de corriente de fuga, cable aislado de 3 kV entre el pararrayo y el contador, conector terminal de línea tipo placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. M

description: - SERVICIOS DE INSTALACION DE PARARRAYOS

description: - SERVICIOS DE INSTALACION DE PARARRAYOS

description: Tablero de control, protección y medición para bahía de línea de 69 kV. M

description: TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION Y MEDICION PARA SUBESTACIONES

description: TABLEROS DE CONTROL, PROTECCION Y MEDICION PARA SUBESTACIONES

description: Cargador de baterías, alimentación trifásica 220/127 V, 100 A, incluye transferencia automática,  breakers, medidores, barras y accesorios, licencias del software, que permita integrar los elementos del tablero, incluye suministro de banco de baterías libres de mantenimiento 125 VDC 100 Ah. M

description: BATERIAS ELECTRICAS(BATERIAS DE ACUMULACION): ACUMULADORES ALCALINOS, ACUMULADORES DE NIQUEL Y CADM

description: Configuración e Integración de las bahías de línea, en el sistema de control existente en la subestación. Incluye todos los elementos necesarios para el correcto desempeño de los sistemas integrados, planos de integración control y protección, y respaldo de los computadores del sistema. M

description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA DE ALIMENTACION, ETC

description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO Y SENALIZACION ELECTRICA EN CARRETERAS Y LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDOS, CALEFACCION ELECTRICA, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES,ETC.

description: Tablero de distribución TD-AC-220-F1, 220/127 Vca para caseta de patio de 69 kV, tipo interior con todos los elementos de protección, medición, señalización, brakers con contacto auxiliar de posición, etc, según lo indicado en el plano, incluye montaje y suministro. M

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: Tablero de distribución TD-DC-125-F1, de 125 Vcc para caseta de patio de 69 kV, tipo interior con todos los elementos de protección, medición, señalización, breakers con contacto auxiliar de posición, etc, según lo indicado en el plano, incluye montaje y suministro. M

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: Punto de iluminación exterior, incluye: suministro e instalación de reflectores de 400W, 220 V erección de poste de 12m o fijación en estructura, Incluye el suministro e instalación de: cable concéntrico TTU 3x8AWG  canalización con manguera PVC reforzada 2-4-, y tubería conduit para estructuras, tablero de control de encendido por cada reflector, instalación a la intemperie grado de protección IP55, selector de dos posiciones on-off, contactor, breaker de protección y borneras. M

description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO

description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO Y SENALIZACION ELECTRICA EN CARRETERAS Y LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDOS, CALEFACCION ELECTRICA, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES,ETC.

description: Punto para iluminación de emergencia exterior, incluye: Suministro e instalación de luminaria tipo LED de 30W y 125 Vdc, erección de poste metálico ornamental de 3 metros. Incluye el suministro e instalación de: cable XLPE 2x10 AWG, canalización con manguera PVC reforzada 2-4- y conexión a circuito existente. M

description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO

description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO Y SENALIZACION ELECTRICA EN CARRETERAS Y LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDOS, CALEFACCION ELECTRICA, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES,ETC.

description: Caja de toma de patio, incluye: Suministro e instalación de tomacorrientes monofásicos de 30A, 120V tomacorrientes trifásicos de 30A, 220 V soporte de acero galvanizado. Incluye el suministro e instalación de: cable concéntrico 4x8 TTU canalización independiente o compartida con manguera PVC reforzada 2-4-. M

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: Vano trifásico de tramo de línea primera estructura de línea y cuadro de llegada a S/E. Incluye conductor acar 500 MCM, además accesorios para la conexión aérea entre equipos y a las barras, ensamblaje tipo S1 con aisladores tipo FOG de acuerdo a lo indicado en el plano. M

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: Vano trifásico de tramo cuadro existente de salida de Jivino 3 a cuadro de llegada a S/E Jivino 3 nueva. Incluye conductor acar 500 MCM, además accesorios para la conexión aérea entre equipos y a las barras, ensamblaje tipo S1 con aisladores tipo FOG de acuerdo a lo indicado en el plano. M

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: Vano de apantallamiento con conductor de acero de 3/8- para hilo de guarda, con ensamblaje de fijación y demás ensamblajes. M

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: Vano trifásico de barra inferior doble conductor cuadro de S/E. Incluye conductor acar 500 MCM, además accesorios para puentes a las barras, ensamblaje tipo S5 con aisladores tipo FOG de acuerdo a lo indicado en el plano. M

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: Vano trifásico de barra superior simple conductor cuadro de S/E. Incluye conductor acar 500 MCM, además accesorios para puentes a las barras, ensamblaje tipo S1 con aisladores tipo FOG de acuerdo a lo indicado en el plano. Incluye además la conexión aérea de los DCP-s de Barra. M

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: SERVICIOS ELECTRICOS DERIVADOS DE LA INSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS

description: Suministro, Tendido y Conexionado de cables de fuerza y/o control multifilares de 4 conductores con secciones circulares comprendidas entre 14 a 8 AWG apantallados. de acuerdo al listado de cables. M

description: SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS

description: SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS Y DE INSTALACION DE APARATOS PARA SISTEMAS DE SUMINISTRO ELECTRICO DE EMERGENCIA

description: Suministro, Tendido y Conexionado de cables de fuerza y/o control multifilares de 7 conductores con secciones circulares comprendidas entre 14 a 8 AWG apantallados. de acuerdo al listado de cables. M

description: SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS

description: SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS Y DE INSTALACION DE APARATOS PARA SISTEMAS DE SUMINISTRO ELECTRICO DE EMERGENCIA

description: Suministro, Tendido y Conexionado de cables de fuerza y/o control multifilares con secciones circulares comprendidas de 6 a 2 AWG apantallados. de acuerdo al listado de cables. M

description: SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS

description: SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS Y DE INSTALACION DE APARATOS PARA SISTEMAS DE SUMINISTRO ELECTRICO DE EMERGENCIA

description: Suministro, Tendido y Conexionado de Cable aislado de cobre, monopolar, sección circular 2/0 MCM, TTU, XLPE, 2000 V. M

description: SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS

description: SERVICIOS DE TENDIDO DE CABLES ELECTRICOS Y DE INSTALACION DE APARATOS PARA SISTEMAS DE SUMINISTRO ELECTRICO DE EMERGENCIA

description: Suministro e instalación de Ductos rígidos hierro galvanizado  de 1- a 3-, incluye accesorios. M

description: TUBERIA GALVANIZADA

description: TUBERIA GALVANIZADA

description: Suministro e instalación de Ductos flexibles PVC  de 1- a 3-, incluye accesorios 1MPA. M

description: TUBOS DE PVC

description: TUBOS, CANOS Y MANGUERAS RIGIDAS: MANGUERAS DE POLIMEROS DE ETILENO, PROPILENO, CLORURO DE VINILO, CANERIAS DE POLIMEROS DE ETILENO, RIGIDOS, DE FIBRA VULCANIZADA, ETC.

description: Suministro e instalación de Ductos flexibles Manguera BX  de 1- a 3-, incluye accesorios. M

description: TUBOS DE PVC

description: TUBOS, CANOS Y MANGUERAS RIGIDAS: MANGUERAS DE POLIMEROS DE ETILENO, PROPILENO, CLORURO DE VINILO, CANERIAS DE POLIMEROS DE ETILENO, RIGIDOS, DE FIBRA VULCANIZADA, ETC.

description: Transporte de equipos desde las bodegas a sitio de proyecto M

description: TRANSPORTE POR CARRETERA DE CARGA QUE NO ESTE CLASIFICADO EN OTRO LUGAR EN VEHICULOS

description: TRANSPORTE POR CARRETERA DE CARGA QUE NO ESTE CLASIFICADO EN OTRO LUGAR EN VEHICULOS

description: Gestión y aplicación de las medidas ambientales de Subestación Eléctrica. M

description: GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES

description: SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BIENES CULTURALES

description: Elaboración y entrega digital y física de planos As Built M

description: TODOS LOS DEMAS SERVICIOS QUE REQUIEREN LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE LOS ARQUITECTOS, COMO EL LEVANTAMIENTO DE PLANOS DEFINITIVOS

description: TODOS LOS DEMAS SERVICIOS QUE REQUIEREN LOS CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE LOS ARQUITECTOS, COMO EL LEVANTAMIENTO DE PLANOS DEFINITIVOS

description: Ejecución de pruebas de equipos primarios en sitio, elaboración de registros documentales y demás procedimientos correspondientes. M

description: OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LINEAS ELECTRICAS

description: OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TUBERIAS DE GRAN LONGITUD, LINEAS DE COMUNICACION Y ELECTRICAS (CABLES URBANOS Y OBRAS CONEXAS)

description: Ejecución de pruebas pre-funcionales, funcionales, objeto y primarias con el CENACE y puesta en marcha, elaboración de registros documentales y demás procedimientos correspondientes. M

description: OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA LINEAS ELECTRICAS

description: OTROS SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TUBERIAS DE GRAN LONGITUD, LINEAS DE COMUNICACION Y ELECTRICAS (CABLES URBANOS Y OBRAS CONEXAS)

description: Suministro de switch capa 2/3 central Jivino y caseta de patio 69kV S

description: EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES

description: EQUIPOS DE ADMINISTRACION Y CONECTIVIDAD DE REDES

description: Suministro de fuente de 125VDC/48VDC, 15 A. S

description: EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES

description: EQUIPOS DE ADMINISTRACION Y CONECTIVIDAD DE REDES

description: Suministro de equipo de seguridad perimetral S

description: EQUIPO PARA CONECTIVIDAD Y REDES DE TELECOMUNICACIONES

description: EQUIPOS DE ADMINISTRACION Y CONECTIVIDAD DE REDES

description: Instalación y configuración del firewall M

description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA DE ALIMENTACION, ETC

description: OTROS SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA: ALUMBRADO Y SENALIZACION ELECTRICA EN CARRETERAS Y LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS DE SONIDOS, CALEFACCION ELECTRICA, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES,ETC.

description: Cabeza de torre con crucetas, cuerpo principal con extensiones de ladera y stub, incluye suministro y diseño de detalle de la torre. S

description: FABRICACION DE TORRES EN ACERO, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, PARA LINEAS DE TRANSMISION, DE BAJA, MEDIA, ALTA Y SUPER ALTA TENSION, ENTREGADA EN FABRICA.

description: ESTRUCTURAS DE HIERRO O ACERO: TORRES Y CASTILLETES, MASTILES DE CELOSIAS.

description: Cabeza de torre con crucetas, cuerpo principal con extensiones de ladera y stubs,  incluye suministro y diseño de detalle de la torre. S

description: FABRICACION DE TORRES EN ACERO, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, PARA LINEAS DE TRANSMISION, DE BAJA, MEDIA, ALTA Y SUPER ALTA TENSION, ENTREGADA EN FABRICA.

description: ESTRUCTURAS DE HIERRO O ACERO: TORRES Y CASTILLETES, MASTILES DE CELOSIAS.

description: Cabeza de torre con crucetas, cuerpo principal y stubs,  incluye suministro y diseño de detalle de la torre. S

description: FABRICACION DE TORRES EN ACERO, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, PARA LINEAS DE TRANSMISION, DE BAJA, MEDIA, ALTA Y SUPER ALTA TENSION, ENTREGADA EN FABRICA.

description: ESTRUCTURAS DE HIERRO O ACERO: TORRES Y CASTILLETES, MASTILES DE CELOSIAS.

description: Cuerpo principal con crucetas,  incluye suministro y diseño de detalle de la estructura S

description: FABRICACION DE TORRES EN ACERO, CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, PARA LINEAS DE TRANSMISION, DE BAJA, MEDIA, ALTA Y SUPER ALTA TENSION, ENTREGADA EN FABRICA.

description: ESTRUCTURAS DE HIERRO O ACERO: TORRES Y CASTILLETES, MASTILES DE CELOSIAS.

description: Placas de numeración y accesorios S

description: PLACAS DE SEÑALIZACION

description: PANELES Y PLACAS DE ALUMINIO

description: Placas de peligro y accesorios S

description: PLACAS DE SEÑALIZACION

description: PANELES Y PLACAS DE ALUMINIO

description: Conductor ACAR 500 suministrado en carretes de 2000 mts S

description: CONDUCTOR DE AL, DESNUDO, ACAR 500 MCM, 37 (18/19) HILOS

description: CABLE DESNUDO CONDUCTOR ELECTRICO DE ALUMINIO

description: Cable de acero galvanizado de 7 hilos de 3/8-, incluye herrajes accesorios y amortiguadores S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Conductor cableado concéntrico de acero enchapado en cobre 3 N° 8 AWG S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Varillas de puesta a tierra de copperweld 5/8- x 10- suministrada con conector a compresión para conductor copperweld 3 N° 8 AWG. S

description: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

description: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

description: Conector cable-placa, de bronce, para conductor 3 N° 8 AWG copperweld a perfil plano. S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Empalme de compresión para dos conductores copperweld 3 N°8 AWG S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Amortiguadores stockbridge para conductor ACAR 500 S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Empalme de compresión a plena tensión para conductor ACAR 500 S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Manguitos de compresión para reparación para conductor ACAR 500 S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Conectores ranuras paralelas para conductor ACAR 500  y ACSR 4/0 con sus respectivos accesorios. S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Grapas de línea viva para conductor ACAR 500  y ACSR 4/0 con su respectivos accesorios. S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Ensamblaje de suspensión -L1-, completo, excepto aisladores, cada juego compuesto de  seis 6 subensamblajes -A-. S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Ensamblaje de retensión -L2-, completo, excepto aisladores, cada juego compuesto de seis 6 subensamblajes -B-, seis 6 subensamblajes -S-  y seis 6 subensamblajes -P- S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Aislador tipo bola-rótula 5 3/4- X 10-, tipo FOG standard ANSI categoría M y E de 15.000 lbs. S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Aislador tipo bola-rótula 5 3/4- X 10-, tipo FOG standard ANSI categoría M y E de 30.000 lbs. S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Grapas  terminales tipo compresión para conductor ACAR 500 S

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: HERRAJES Y ACCESORIOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

description: Gestión y aplicación de las medidas ambientales de Línea de Transmisión O

description: GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES

description: SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE BIENES CULTURALES

description: Camino de acceso. O

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS

description: Excavación en suelo h menor o igual a 3m. O

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS

description: Relleno compactado con material de préstamo, h=1m O

description: RELLENOS

description: TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE, CON INCLUSION DE VOLADURAS, PERFORACIONES Y REMOCION DE ROCAS

description: Replantillo f-c=140 kg/cm2 O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Hormigón obras protección f-c=180 kg/cm2 O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Hormigón fundaciones fc=240 kg/cm2 O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Hormigón f-c=280 kg/cm2 para pilotes pre barrenados, incluye camisas metálicas, pantallas, aditivos, inhibidores de corrosión y otros O

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HORMIGON

description: SERVICIOS DE CONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA, BALDOSAS PARA EL SUELO Y LOSAS EN EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS

description: Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 O

description: BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P

description: BARRAS Y VARILLAS DE ACERO ALEADO N.C.P

description: Subbase clase III O

description: RELLENOS

description: TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE, CON INCLUSION DE VOLADURAS, PERFORACIONES Y REMOCION DE ROCAS

description: Mezcla cemento suelo-cemento O

description: RELLENOS

description: TRABAJOS DE RELLENO Y DESMONTE, CON INCLUSION DE VOLADURAS, PERFORACIONES Y REMOCION DE ROCAS

description: Explanación O

description: MOVIMIENTOS DE TIERRAS

description: TRABAJOS DE EXCAVACION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, NIVELACION DE EMPLAZAMIENTOS DE OBRAS Y EXCAVACION DE ZANJAS

description: Instalación varilla puesta a tierra O

description: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

description: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

description: Contrapesos O

description: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

description: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA Y EXTRA ALTA TENSIÓN

description: Montaje de estructuras M

description: MONTAJE DE TORRES DE ACERO CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, PARA LINEAS DE TRANSMISION, DE BAJA, MEDIA, ALTA Y SUPER ALTA TENSION PARA LINEAS DE TRANSMISION

description: SERVICIOS DE MONTAJE DE COMPONENTES ESTRUCTURALES DE ACERO PREFABRICADO (PERO NO AUTOFABRICADO) PARA OTRAS ESTRUCTURAS COMO PUENTES, PUENTES GRUA O TORRES DE TRANSMISION ELECTRICA

description: Tendido tensado, regulado y engrapado de conductor ACAR 500 y cable de acero 7 hilos 3/8- km-circuito M

description: MONTAJE ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

description: SERVICIOS  DE MONTAJES ELECTROMECANICOS DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

description: Instalación de ensamblajes de suspensión para conductor incluye aisladores M

description: MONTAJE ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

description: SERVICIOS  DE MONTAJES ELECTROMECANICOS DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

description: Instalación de ensamblajes de retención para conductor incluye aisladores M

description: MONTAJE ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

description: SERVICIOS  DE MONTAJES ELECTROMECANICOS DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

description: Instalación de amortiguadores ACAR 500 M

description: MONTAJE ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

description: SERVICIOS  DE MONTAJES ELECTROMECANICOS DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

description: Conexión L/T Jivino - L/T PAM Se considera hacerlo en caliente M

description: MONTAJE ELECTROMECANICO DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

description: SERVICIOS  DE MONTAJES ELECTROMECANICOS DE SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION

description: Aplicación de Seguridad y Salud Laboral, de acuerdo al anexo 1H numeral 7, para Subestación y Línea de Transmisión. O

description: GESTION DE RIESGOS LABORALES

description: CONSULTORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

title: LICO-CELTRA-206-20-238940

answer: De presentarse el caso se procederá de acuerdo a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

description: algunos rubros no estan cociderado en el proyecto como se los puede pagar al contratista

answer: Favor remitirse al numeral 3, SECCIÓN I CONVOCATORIA, capítulo I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS del pliego de este procedimiento de contratación.

description: ESTIMADOS.INDICAR CUAL SERIA EL MECANISMO DE ENTREGA DE LA OFERTA EN FORMA DIGITAL YA QUE DISPONGO LA FIRMA ELECTRONICA. CUAL SERIA EL PROCEDIMIENTo A SEGUIR

answer: No se entregara ésta documentación editable puesto que la elaboración de los APUs es de exclusiva responsabilidad de cada oferente.

description: PUEDE AGREGAR LOS APUS EN FORMATO EDITABLE

answer: Favor remitirse al numeral 25 del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de este procedimiento de contratación.

description: FAVOR INDICAR SI EL TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS  DESCRITOS EN EL ANEXO 1A AL SITIO DE OBRA SE LO REALIZARA BAJO LA COBERTURA DEL SEGURO DE CELEC

answer: Se confirma que el rubro 61 de la tabla de cantidades y precios corresponde únicamente al montaje del cargador de baterías 220/127 Vac 100A.

description: Favor  confirmar que el alcance del irubro 61 de la tabla de cantidaes y precios  presupuesto referencia es solamente el montaje del cargador de baterias 220/127 Vac 100A

answer: Se mantienen los términos y condiciones establecidos en los pliegos y anexos de este procedimiento de contratación.

description: Estimados, en las especificaciones técnicas del proceso se presenta un cronograma con hitos de control por actividades en las cuales la contratante establece los plazos acorde su análisis y criterio, indicando que se impondrán multas parciales si la contratista no cumpliera con los hitos de control individualmente, solicitamos esa clausula sea eliminada ya que el contratista acorde los parámetros de licitación tiene un plazo de 150 días para finalizar con el objeto contractual, lo cual permite trabajar y ejecutar cada actividad acorde su programación, tiempo de proveedores y situaciones anexas que forman parte de la organización propia de cada oferente. Favor confirmar

answer: Se mantienen los términos y condiciones establecidos en los pliegos y anexos de este procedimiento de contratación.

description: Estimados, para acreditar la experiencia general, solicitamos aceptar experiencia en proyectos de suministro y montaje de equipos primarios para subestaciones eléctricas de alta tensión voltaje mayor o igual a 69 kV.

answer: Se mantienen los términos y condiciones establecidos en los pliegos y anexos de este procedimiento de contratación.

description: Estimados, para acreditar la experiencia específica, solicitamos aceptar experiencia en proyectos que incluyan suministro, montaje y obra civil de bahías de autotransformador, transformador y/o bahías de línea voltaje mayor o igual a 69 kV para ampliaciones de subestaciones energizadas.

answer: Afirmativo

description: Favor indicar si el Derecho de vía para la línea de transmisión se encuentra liberado y autorizado por los posibles propietarios

answer: No se entregara ésta documentación editable puesto que la elaboración de los APUs es de exclusiva responsabilidad de cada oferente.

description: Se solicita la entrega de APUs de manera digital y desglose de precio referencial

answer: Necesariamente se deben realizar las pruebas tipo para todos los tipos de estructuras que se van a utilizar en el proyecto.

description: Favor indicar si se deberá realizar pruebas de carga para las torres previo a la construcción

answer: El Administrador del Contrato coordinará con el contratista de acuerdo al avance del proyecto.

description: Favor indicar si la Contratante cuenta con un cronograma de entrega de equipos listados en el anexo 1 A

answer: El Administrador de Contrato entregará al contratista la documentación durante la ejecución del proyecto.

description: Favor entregar los planos as built del sistema de control, alarmas, comunicación y protección de la Estación de Jivino para la integración

answer: Los tableros de control a instalarse son de marca Siemens

description: Favor entregar marcas y especificaciones de los equipos del sistema de control, alarmas, comunicación y protección de la Estación de Jivino para la integración

answer: Deberán realizarse pruebas rápidas cuantitativas al inicio de cada jornada laboral al personal que ingrese al proyecto en la misma.

description: Favor ampliar información sobre pruebas COVID 19 para ingreso al personal, aclarar tipo de prueba, si se considera tiempos de cuarentena previo al ingreso del personal y especificaciones a considerar en el cambio de turno del personal

answer: No existe ninguna restricción, es responsabilidad del Oferente determinar el fabricante que suministre todos los materiales, torres y equipos para la construcción de este proyecto, el mismo debe ser aprobado por el Administrador del contrato y debe cumplir con los requisitos que exige en las especificaciones técnicas.

description: Favor indicar si existe alguna restricción en referencia al origen de los materiales, torres y equipos.  Entregar lista de proveedores calificados o autorizados

answer: En el Anexo 1B, capítulo 1, numeral 1.1 se detallan los requerimientos que deben cumplir para el sistema de iluminación y tomas de patio.

description: Como parte de información de la oferta se solicita información igual o similar a: a.   Planos del embalaje propuesto para el despacho de los equipos de iluminación y cajas de tomas de patiob.  Certificados de pruebas realizadas en equipos de iluminación y cajas de tomas de patio similares. c.   Datos informativos y garantizadosEsto probablemente no se obtengan en etapa de oferta sino en el proceso de adquisición, favor aclarar si la solicitud es incluir en el presupuesto o incluir específicamente estos datos en alguna parte de la oferta?

answer: Se confirma que el poste debe ser ornamental de acero galvanizado, de acuerdo al detalle mostrado en el plano adjunto 6.2.S_E JIVINO 3 69 KV_rv_-TOMAS _ILUM EXT_LUMIN EMER_ f.pdf.

description: Favor aclarar en Luminarias para Iluminación de Emergencia, se indica en el primer párrafo tubo de acero inoxidable o aleación de aluminio y en el segundo párrafo se indica un poste ornamental de acero galvanizado.  Definir, cuál será el material del poste?

answer: En el anexo 1B, capítulo 1, numeral 1.5.3 se detalla el requerimiento.

description: Favor aclarar, los tableros de tipo Interior, Qué tipo de protección deberán tener, IP-55 o IP-54?

answer: Si se dispone y se entregará toda la información al Oferente al que se adjudique el Contrato.

description: Favor indicar si se dispone y entregar la topografía preliminar de la línea de transmisión

answer: Si dispone de los documentos mencionados vigentes la respuesta es SI.

description: Sres. CELEC EP.Puede el subcontratista se una persona natural con experiencia en construcción con RUC y RUP de la localidad?

answer: Se confirma lo indicado.

description: Sres. CELEC EP.Favor confirmar la construcción de los pilotes prebarrrenados descritos en el Item Nr. 18.

answer: CELEC EP ha considerado una longitud aproximada de 3 km, no obstante, como la unidad es el km, el pago se lo realizará por la distancia ejecutada.

description: Sres. CELEC EP.Se mantiene el Item Nr. 26, referente a tendido de 3 km de conductor ACAR?  Ya que en los planos se desprende que esta longitud es significativamente menor.

answer: De presentarse el caso se procederá de acuerdo a las disposiciones del INPC y de existir actividades adicionales no consideradas en la oferta se procederá de acuerdo a la LOSNCP y su Reglamento.

description: Favor ampliar el alcance del estudio arqueológico.El contratante cuenta con los permisos y visto bueno para realizar la prospección arqueológica?Si al realizar la prospección arqueológica se descubre que pueden existir restos importantes se suspenderá las actividades en este sitio hasta poder realizar el rescate arqueológico necesario en coordinación con el INPC, dado el caso los costos de movilización y desmovilización o suspensión Cómo serán reconocidos?Especificar las etapas en las que se deberá considerar el costo de un arqueólogo

answer: Es responsabilidad del Contratista buscar y ubicar los campamentos que sean necesarios para la ejecución del proyecto.

description: Favor indicar si se asignarán áreas especificas para construcción de campamento de la contratista o ubicación de contenedores para oficinas de gestión

answer: El estado y funcionamiento de los equipos a ser entregados al Contratista es entera responsabilidad de CELEC EP.

description: Indicar el protocolo de pruebas requeridas  y las responsabilidades para la entrega recepción de los equipos en bodega de CELEC.

answer: El estado y funcionamiento de los equipos a ser entregados al Contratista es entera responsabilidad de CELEC EP.

description: Confirmar que los equipos y materiales a ser provistos por CELEC se encuentran en buenas condiciones y con las debidas garantías.

answer: El estado y funcionamiento de los equipos a ser entregados al Contratista es entera responsabilidad de CELEC EP.

description: Confirmar que los equipos y materiales a ser provistos por CELEC son nuevos y no han sido utilizados. Igualmente detallar el tiempo que han estado en almacenamiento.

answer: Si, CELEC EP entregará los archivos editables.

description: Favor confirmar si CELEC EP entregará en editable los planos de construcción para la elaboración de planos AS Built

answer: Si, CELEC EP entregará planos aprobados para construcción.

description: Favor confirmar si CELEC EP entregará los planos de detalle aprobados para construcción

answer: Se confirma que el rubro 61 considera solamente el montaje de dos cargadores y montaje de un banco de baterías mismos que serán entregados por CELEC EP.

description: Favor confirmar si el banco de baterías, cargador de baterías, y tablero de transferencia automática serán entregados por CELEC EP

answer: De acuerdo a lo especificado en el Anexo 1A los equipos y materiales se entregarán a la Contratista en las bodegas de CELEC EP.

description: Confirmar que los equipos y materiales a ser provistos por CELEC no están montados en ninguna instalación y por tanto no requieren su desmontaje y están listos para su traslado y uso. Igualmente detallar el tiempo que han estado en almacenamiento.

answer: Serán aprobados por personal de CELEC EP.

description: Favor confirmar si los dosieres de calidad de la obra serán aprobados por personal de CELEC o Petroamazonas.

answer: El estado y funcionamiento de los equipos a ser entregados al Contratista es entera responsabilidad de CELEC EP.

description: Detallar el estado de los equipos de patio eléctrico si estuvieron  en funcionamiento,

answer: El estado y funcionamiento de los equipos a ser entregados al Contratista es entera responsabilidad de CELEC EP.

description: Cómo se procedería en caso de que los equipos y materiales a ser provistos por CELEC no estuvieran en buenas condiciones o si al ponerlos en funcionamiento se detecta fallas en los mismos.

answer: En el Anexo 1A se detallan las direcciones de las bodegas donde los equipos y materiales se entregarán al Contratista

description: En el ANEXO 1A, se establece los sitios donde se encuentran  los equipos y materiales a ser provistos por CELEC, favor detallar el lugar exacto donde se encuentran.

answer: El proyecto está fuera de las instalaciones de PETROAMAZONAS.

description: Indicar cuales son los requerimientos que se debe cumplir con PETROAMAZONAS para el ingreso a sus instalaciones.

answer: El estado y funcionamiento de los equipos a ser entregados al Contratista es entera responsabilidad de CELEC EP.

description: Favor confirmar si todos los equipos que serán entregados por CELEC se encuentran en buen funcionamiento y tienen certificados que los respalden

answer: CELEC EP es responsable de la fiscalización del proyecto.

description: Indicar cuál es el límite de responsabilidad de PETROAMAZONAS en la ejecución de los trabajos.

answer: El estado y funcionamiento de los equipos a ser entregados al Contratista es entera responsabilidad de CELEC EP.

description: Confirmar que la garantía técnica de 48 meses será únicamente por los bienes adquiridos e instalados por la Contratista y no por los equipos suministrados por CELEC EP.

answer: El estado y funcionamiento de los equipos a ser entregados al Contratista es entera responsabilidad de CELEC EP.

description: Confirmar que los equipos suministrados por CELEC cuentan con la garantía técnica similar a la requerida por CELEC para el Contratista.

answer: A partir de que toda la documentación se encuentre totalmente aprobada un aproximado de treinta 30 días calendario.

description: Confirmar el número de días que tardará CELEC en pagar las facturas una vez estén aprobadas.

answer: Se realizaran solamente pruebas SAT al equipo primario y en el anexo 1B, Capitulo 4, Literal 4,15 se detalla el requerimiento de las pruebas y puesta en servicio.

description: Detallar para qué bienes e insumos se requerirá realizar las pruebas FAT y en qué consistirán y bajo que normas se realizarán cada una de estas pruebas.

answer: Se realizarán solamente pruebas SAT al equipo primario y en el Anexo 1B, capítulo 4, numeral 4.15 se detalla el requerimiento de las pruebas y puesta en servicio.

description: Detallar para el caso de las subestaciones en qué consistirán y bajo que normas se realizarán cada una de las siguientes pruebas: ?las pruebas en sitio del equipo primario y tableros protección, control y medición las pruebas pre-funcionales los trabajos de integración a los sistemas de control existentes en la Central Térmica Jivino y en las subestaciones Sacha y Vergel las pruebas funcionales?.

answer: La información técnica necesaria se muestra en el Anexo 1B, capítulo 2 Especificaciones Técnicas de Obras Civiles subestación Jivino, numeral 2.4.

description: Remitir  la información técnica necesaria para poder cotizar el:  RUBRO #23: " Caseta de tableros: incluye dos aires acondicionadores de aire tipo Split de 48000 BTU y uno de 12000BTU Según lo indica el plano del diseño O".

answer: Las actividades de la línea de transmisión se tiene planificado trabajar desenergizado pero en caso de requerirse hacerlo en caliente se debe considerar ésta forma de trabajo.

description: Favor confirmar si los trabajos de seccionamiento y conexión en las subestaciones de Jivino 3, Sacha, Vergel y la línea de Transmisión Sacha-Vergel se realizarán en caliente

answer: La información Técnica necesaria se muestra en el Anexo 1B, capítulo 2 Especificaciones Técnicas de Obras Civiles subestación Jivino, numerales 2.2.5 y 2.5.2.2 c.

description: Remitir la información técnica necesaria para poder cotizar el:  RUBRO #34: " Suministro e instalación de geo dren, incluye excavación, relleno con material de mejoramiento?.

answer: El Administrador del Contrato realizará los trámites internos y en coordinación con el Contratista realizará la carga, el transporte de acuerdo a las regulaciones de las MOPT y descarga en la nueva subestación de los equipos a ser suministrados por CELEC EP.

description: Indicar con detalle el procedimiento que debe cumplir el CONTRATISTA para el retiro de los equipos eléctricos a ser suministrados por CELEC EP?TRANSELECTRIC.

answer: La línea existente es Sacha - El Vergel, ésta línea será seccionada para recibir la energía de Jivino 3, y la nueva topología de las líneas seria: El Vergel - Jivino3 y Jivino 3 - Sacha, a la nueva topología se deberá realizar las pruebas respectivas.

description: Favor confirmar si las líneas de transmisión Jivino 3 – Sacha y Jivino 3 – Vergel son existentes, y que sólo se deberán realizar las pruebas de puesta en marcha.

answer: Para el transporte de los equipos desde las bodegas de CELEC EP se debe hacer uso de plataformas considerando más el volumen que el peso.

description: Detallar los Pesos y dimensiones de los equipos eléctricos de patio a ser entregados por CELEC EP?TRANSELECTRIC.

answer: Se confirma que no se requiere supervisión de fábrica para montaje de equipo primario y de tableros de control pero si se requiere especialista de programación de control e integración según el rubro 62.

description: Confirmar que no se requiere personal de Supervisión del Fabricante de los equipos de patio eléctricos, así como los Tableros de Control y Protección para el montaje y puesta en marcha.

answer: En el anexo 1B, Capitulo 4, numeral 4,15 se detalla el requerimiento de las pruebas y puesta en servicio.

description: Indicar las pruebas SAT que deben realizarse a los equipos de patio eléctricos que serán entregados por CELEC EP?TRANSELECTRIC.

answer: El estado y funcionamiento de los equipos a ser entregados al Contratista es entera responsabilidad de CELEC EP.

description: Confirmar que en el caso que el CONTRATISTA detecte que uno de los equipos eléctricos se encuentre en mal estado, CELEC EP?TRANSELECTRIC cubrirá el costo o reemplazo de cualquier accesorio o equipo en mal estado.

answer: El estado y funcionamiento de los equipos a ser entregados al Contratista es entera responsabilidad de CELEC EP.

description: Confirmar que el CONTRATISTA no será responsable por la garantía técnica de los equipos de patio eléctricos, así como los Tableros de Control y Protección ya que no es parte del suministro de la CONTRATISTA.

answer: El tiempo de aprobación será el que se indique en el cronograma de ejecución de los trabajos que será presentado por el Oferente al que se adjudique el Contrato.

description: Confirmar el tiempo que tardará en aprobar CELEC EP?TRANSELECTRIC cualquier variación sobre La cantidad de estructuras, extensiones de cuerpo, patas, crucetas, etc., que serán suministradas por el CONTRATISTA.

answer: En el Anexo 1A se detallan los equipos completos y materiales se entregarán al Contratista.

description: Confirmar que los ?gabinetes de agrupamiento? de los Instrumentos de medición de los equipos eléctricos de patio serán suministrados por CELEC EP?TRANSELECTRIC.

answer: Se confirma que el rubro 61 considera solamente el montaje de dos cargadores y montaje de un banco de baterías mismos que serán entregados por CELEC EP.

description: Confirmar que solo se requiere del suministro de banco de baterías libres de mantenimiento 125 VDC 100 Ah y no del Cargador de baterías en caso contrario anexar especificaciones técnicas.

answer: En el Anexo 1C PLANOS DE LA SUBESTACIÓN JIVINO 3, Plano 11.S_E JIVINO 3 69 KV_rv_-SSGG_ f.pdf de este proceso de contratación, se muestra el módulo del tablero de corriente continua.

description: Adjuntar el plano del tablero TD-DC-125-F1 de 125Vcc.

answer: El detalle se muestra en el plano adjunto 6.3.S_E JIVINO 3 69 KV_rv_-TOMAS _ILUM EXT_TOMAS DE PATIO_ f.pdf.

description: Adjuntar el plano del tablero de la caja de toma de patio.

answer: El Administrador el Contrato entregará el listado de cables al Contratista de acuerdo al avance del proyecto.

description: Adjuntar la lista de cables de Fuerza y de Control a ser provistos e instalados por el CONTRATISTA.

answer: Se confirma que el rubro 83 no se considera en los rubros de montaje de equipo primario.

description: Por favor confirmar que en el rubro 83 ?Ejecución de pruebas de equipos primarios en sitio, elaboración de registros documentales y demás procedimientos correspondientes. M?  contempla todas las pruebas eléctricas a los equipos de patiointerruptores, pararrayos, seccionadores, transformadores de potencial, etc, y por tanto estos trabajos no son considerados en los rubros de montaje de cada uno de estos equipos propiamente dichos rubros del 53 al 59

answer: Se confirma que el rubro 61 considera solamente el montaje de dos cargadores y montaje de un banco de baterías mismos que serán entregados por CELEC EP.

description: Respecto del rubro 61, por favor aclarar el alcance respecto de ?licencias del software, que permita integrar los elementos del tablero? . Aclarar a qué nivel se integrará

answer: Se confirma que el alcance del Oferente para el rubro switch capa 2/3 corresponde al suministro, instalación y pruebas del equipo. La configuración e integración a la red IP/MPLS de CELEC EP - TRANSELECTRIC lo realizará personal de CELEC EP - TRANSELECTRIC.Para el rubro de equipo de seguridad perimetral el alcance del Oferente debe ser suministro, instalación, configuración, puesta en servicio y pruebas del equipo.

description: Por favor confirmar que los trabajos de configuración de los switch de comunicación del rubro  85 ?Suministro de switch capa 2/3 central Jivino y caseta de patio 69kV S? se integración a la red de la central, serán responsabilidad de CELEC EP. La contratista se limita a la provisión y montaje de los equipos activos de comunicación a excepción del FIREWALL.

answer: El tipo de módulos SFP para cada switch será de al menos:- Dos 2 módulos 1000 Base-LX 1310nm 10km SM.- Dos 2 módulos 1000 Base-EX 1310nm 40km SM.

description: Por favor indicar cuantos módulos SFP y de qué tipo deben ser suministrados en el rubro  85 ?Suministro de switch capa 2/3 central Jivino y caseta de patio 69kV S?

answer: Los tableros de control a instalarse son de marca Siemens.

description: Por favor indicar la marca y modelo de los IEDs de la SE a implementarse

answer: Se envía el diagrama de red para los servicios de comunicaciones para la SE Jivino 3 ver archivo Diseño telecomunicaciones Vergel Jivino 3 Sacha Petroamazonas v3.pdf adjunto.

description: Por favor suministrar la arquitectura de red a utilizar, a fin de estimar la cantidad y tipo de patchcords, transievers, etc.

answer: Los tableros de control tienen sus bloques de pruebas para inyección de voltaje y corriente.

description: Por favor confirmar que los tableros de control y protecciones incluyen los cables y accesorios para pruebas de inyección.

answer: Deberán realizarse pruebas rápidas cuantitativas al inicio de cada jornada laboral al personal que ingrese al proyecto en la misma.

description: Existe algún requerimiento especifico respecto al tipo de prueba Covid por parte de Celec, que deba realizarse a los trabajadores como parte de sus exámenes de inicio?

answer: Deberán realizarse pruebas rápidas cuantitativas al inicio de cada jornada laboral al personal que ingrese al proyecto en la misma.

description: Existe algún requerimiento especifico respecto a la periodicidad de las pruebas a realizar al personal, o esto estará en función de los planes internos de la contratista?

answer: La edificación a ser construida es para la instalación de tableros de control y operación de la subestación, no requiere divisiones ni baño interior, el color de pintura para el exterior e interior del contenedor será notificado por escrito por el Administrador del Contrato, los vidrios de espesor 4mm para ventanas y 6mm en puertas.

description: En el Anexo 1 B se detalla el camper a ser entregado para fiscalización, favor indicar lo siguiente:Ral de pintura para de la parte externa e interna del contendorEspesor de vidrio de puertas y ventanasEn plano no se indican divisiones interioresNo se considera un baño en el interior del contenedor, favor aclarar si se deberá entregar alguna para este objeto

answer: El Contratista es el responsable de gestionar los sitios, permisos y autorizaciones para el uso de las escombreras en el caso de existir desalojo de material.

description: Favor indicar si se ha asignado sitios para escombrera o si el proveedor deberá gestionar el sitio y los permisos en caso de desalojo de material

answer: El detalle para la edificación a ser construida para la subestación se muestra en el plano JIV3-M-1020 del Anexo 1C PLANOS DE LA SUBESTACIÓN JIVINO 3 de este proceso de contratación.

description: Favor entregar plano de diseño O de caseta de 69 KV

answer: En el Anexo 1B, capítulo 4, numeral 4.15 se detalla el requerimiento de las pruebas y puesta en servicio.

description: Pruebas de los equipos de patio donde se consideran.

answer: Se confirma que el rubro 61 considera solamente el montaje de dos cargadores y montaje de un banco de baterías mismos que serán entregados por CELEC EP.

description: Confirmar que item 61 se trata de instalación y no provisión, y que CELEC proveerá el equipo.

answer: Elaboración de planos As Built, y respaldos de información en discos sólidos.

description: Aclarar el alcance del item 62 respecto al punto "... planos de integración control y protección, respaldo de los computadores de sistema"

answer: Se confirma la configuración de 4 bahías de línea.

description: Indicar cuantas bahías deben integrarse al sistema acorde a la descripción del item 62

answer: No se entiende a que se refiere la pregunta ya que ese tablero no existe en la tabla de cantidades ni en las especificaciones.

description: Indicar las pruebas y comisionado del tablero CPP donde se van a considerar

answer: El detalle se muestra en los planos adjuntos:6.1.S_E JIVINO 3 69 KV_rv_-TOMAS _ILUM EXT_LUMINARIAS_ f.pdf6.2.S_E JIVINO 3 69 KV_rv_-TOMAS _ILUM EXT_LUMIN EMER_ f.pdf

description: Enviar ingeniería de tableros de control de encendido de luminarias del item 65

answer: En el rubro se debe considerar encendido manual y automático la fotocelda será independiente por cada luminaria.

description: Confirmar que los tableros de control de encendido de luminarias del item 65 solo consideran encendido manual on/off. En caso de considerar encendido automático por fotocelda indicar donde será considerado a la contratista.

answer: Se confirma que el rubro 65 y 66 considera también le suministro de postes, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

description: Confirmar que los postes de luminarias descritos en los rubros 65 y 66 serán provistos por CELEC EP, y el alcance de la contratista se limita a instalarlos. En caso de tener que proveer los postes la contratista indicar en que rubro será considerado

answer: Ver plano 6.S_E JIVINO 3 69 KV_rv_-TOMAS _ILUM EXT_ f.pdf del Anexo 1C PLANOS DE LA SUBESTACIÓN JIVINO 3 de este proceso de contratación.

description: .Se requiere la ubicación de los postes de alumbrado para determinar la cantidad de cable 3x8 AWG TTU y 2x10 AWG XLPE acorde a lo descrito en los puntos 65 y 66.

answer: El detalle se muestra en los planos adjuntos:6.1.S_E JIVINO 3 69 KV_rv_-TOMAS _ILUM EXT_LUMINARIAS_ f.pdf6.2.S_E JIVINO 3 69 KV_rv_-TOMAS _ILUM EXT_LUMIN EMER_ f.pdf6.3.S_E JIVINO 3 69 KV_rv_-TOMAS _ILUM EXT_TOMAS DE PATIO_ f.pdf

description: Se requiere el detalle de instalación acorde a la descripción de los items 65 y 66.

answer: El estado y funcionamiento de los equipos a ser entregados al Contratista es entera responsabilidad de CELEC EP.

description: Confirmar que los equipos de patio interruptores, seccionadores, Transformadores de Corriente y Tensión, Pararrayos entregados por CELEC EP en el Anexo 1A son equipos nuevos, y en perfecto estado técnico.

answer: El estado y funcionamiento de los equipos a ser entregados al Contratista es entera responsabilidad de CELEC EP.

description: Confirmar que en caso de detectarse que un equipo de patio del Anexo 1A está averiado o con desperfectos, su reparación/sustitución es responsabilidad de CELEC/EP y el tiempo de retraso que esto cause será considerado a la contratista.

answer: Favor revisar el Anexo 1B, capítulo 3 Especificaciones Técnicas de Telecomunicaciones.

description: Enviar especificaciones o número de parte de switch capa 2 y 3 del item 85

answer: Favor revisar el Anexo 1B, capítulo 3 Especificaciones Técnicas de Telecomunicaciones.

description: Enviar especificaciones o numero de parte de la fuente del del item 86

answer: Favor revisar el Anexo 1B, capítulo 3 Especificaciones Técnicas de Telecomunicaciones.

description: Enviar especificaciones o numero de parte del equipo de seguridad perimetral del item 87

answer: CELEC EP - TRANSELECTRIC no suministrará el software Firewall. El Oferente debe incluir en su propuesta el equipo de seguridad perimetral que cumpla con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas de Telecomunicaciones. Esto debe incluir todos componentes de hardware y software requeridos.

description: Confirmar que CELEC proveera el software Firewall del item 88 y que el alcance de la contratista se limita a su implementación.

answer: Se puede realizar un ajuste en los pesos de acuerdo al diseño que se presente, los pesos indicados en la tabla de cantidades son referenciales.

description: En los items 89 al 92 que hace referencia a la provisión de las estructuras de la torre, se indica que el rubro incluye el diseño de detalle. Indicar que sucede si el diseño arroja un peso mayor al considerado en el rubro.

answer: CELEC EP TRANSELECTRIC confirma lo señalado.

description: Confirmar que CELEC EP pagará por las cantidades provistas por la contratista acorde al formulario de rubros con independencia de que puedan quedar sobrantes durante la obra.

answer: Todos los accesorios necesarios para la instalación del cable de guarda como son: grapas, conectores a tierra, etc.

description: Aclarar a que "accesorios" hace referencia la descripción del item 96

answer: Se confirma que se refiere al mismo equipo.

description: Favor aclarar si se referiría al mismo equipo:Anexo 1 A: DISYUNTOR TRIPOLAR, 69 kV, 2000 A, BIL 450 kV,  TIPO COLUMNA AILSADO EN SF6, OPERADO POR MOTOR -  RESORTE, QTY 4Anexo 2 A:Rubro 53: Disyuntor tripolar, 69 kV, 2500 A, 31.5 kA,. 325 kV BIL, tipo columna aislado en gas SF6, operado por motor, con estructura soporte y conectores terminales placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano.  QTY 4

answer: Los pedidos del contratista relacionados con lo indicado serán analizados técnica y jurídicamente en función de la documentación de respaldo que adjunte a su pedido.

description: Señores de la Comisión. Considerando que aún estamos en un escenario de pandemia y que puede haber rebrotes del virus y en consecuencia cierre de fronteras incluso de fábricas, trayendo como consecuencia la detención de los procesos productivos. Si luego de la firma del contrato y durante el proceso de adquisición de equipos, surgiera el escenario antes mencionado, se considerará la ususpensión del contrato o prorroga del mismo considerando  si los equipos son importados.

answer: La construcción de las fundaciones para el soporte de pórticos y equipos para la subestación no requieren pilotes, se ejecutarán de acuerdo a los documentos precontractuales publicados, mediante una cimentación directa.

description: Señores de la comisión.  En el sitio previsto para la construcción de las bases, la entidad contratante garantiza el estudio de suelo para q no justifique valores adicionales por pilotaje ?

answer: Se confirma que se refiere al mismo equipo.

description: Favor aclarar si se referiría al mismo equipo:Anexo 1 A:TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, 69Kv, 325 BILL, 4 BS, TRES MR 600/5 A, PRECISION 5P20 60 VA PARA PROTECCION, Y UNO MR 600/5A, PRECISI?N CLASE 0.2?15 VA PARA MEDICION, SIN  ESTRUCTURA SOPORTE, CONECTORES, QTY 9Anexo 2 A:Rubro 55: Transformador de corriente, 69 kV, 325 kV BIL, 4 devanados secundarios: tres MR 2000/5 A-precisión 5P20-30VA para protección y uno MR 2000/5 A, precisión clase 0.2-15 VA para medición, con estructura soporte y conectores terminales placa cable 500 MCM, gabinete de agrupamiento cada tres unidades, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. QTY 9

answer: El equipo en mención está dentro del grupo de equipos "Seccionadores de 69 kV sin cuchillas de puesta a tierra" de Anexo 1A.

description: No se encuentra en el listado de equipos de CELEC EP el equipo del rubro 56Seccionador tripolar, 69 kV, 2500 A, 31.5 kA, BIL 325 kV montaje horizontal en pórtico de bahía, altura 10 m., sin estructura soporte, tipo - tres columnas doble apertura lateral operado a motor 125 Vcc, para bypass, y conectores terminales placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano.

answer: Se confirma que se refiere al mismo equipo.

description: Favor aclarar si se referiría al mismo equipo:Anexo 1 A:SECCIONADOR TRIPOLAR 69 KV,2000 A, 20 KA, 375 KV, CON CUCHILLAS PaT,3 COLUMNAS, DOBLE APERTURA LATERAL, OPERADO POR MOTOR 125VCC, QTY 1Anexo 2 A:Rubro 55: Seccionador tripolar, 69 kV, 2500 A, 31.5 kA, BIL 325 kV montaje horizontal, tipo - tres columnas doble apertura lateral operado a motor, con cuchilla de puesta a tierra, con estructura soporte y conectores terminales placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. QTY 3

answer: Se confirma que se refiere al mismo equipo

description: Favor aclarar si se referiría al mismo equipo:Anexo 1 A:SECCIONADOR TRIPOLAR 69 KV, 2000 A, 31,5 KA, BIL 450 KV, SIN CUCHILLAS DE PaT, 3 COLUMNS DOBLE APERTURA LATERAL, OPERADO POR MOTOR 125VCC, CON ESTRUCTURA DE SOPORTE MONTAJE HORIZONTAL Y CONECTORES DE, QTY 1Anexo 2 A:Rubro 54: Seccionador tripolar, 69 kV, 2500 A, 31.5 kA, BIL 325 kV montaje horizontal, tipo - tres columnas doble apertura lateral operado a motor, sin cuchilla de puesta a tierra, con estructura soporte y conectores terminales placa cable 500 MCM, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. QTY 4

answer: En efecto para los oferentes que participen como personas naturales se validará la experiencia adquirida en relación de dependencia, tomado en cuenta lo especificado en los numerales  21.1.3 y 21.1.4. 21.2.1. 21.2.2 del Anexo Nro. 1 Especificaciones Técnicas del presente proceso, mismos que establecen: ?De igual manera, para los oferentes que participan como personas naturales, también será acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de residente, o superintendente de trabajos y su valoración se cumplirá considerando el 40% del valor del proyecto ejecutado en el que tales profesionales participaron en las calidades que se señalaron anteriormente. La experiencia presentada por el oferente será acreditable y aceptada, siempre que se haya ejecutado legalmente dentro del límite de cualquier jurisdicción ecuatoriana.?

description: EN BASE A LO QUE ESTABLECE LA CONST DE LA REPLUBLICA DEL ECUADOR INHERENTE AL DERECHO AL TRABAJO Y AL RECONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DEL MISMO, ADEMAS  DE LO ESTIPULADO EN LOS PRINCIPIOS DE TRATO JUSTO Y EQUITATIVO DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA SE VALIDARA LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA COMO FISCALIZADOR O ADMINISTRADOR DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO TANTO EN LA EXPERIENCIA GENERAL COMO LA ESPECIFICA? SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA FAVOR INDICAR LOS CRITERIOS TECNICOS Y LEGALES QUE FUNDAMENTEN SU RESPUESTA,  DICHA EXPERIENCIA ADQUIRIDA COMO FUNCIONARIO SE LES NIEGA LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA. CONSIDERAR ASI MISMO QUE LOS FUNCIONARIOS QUE ACTUALMENTE ELABORAN PLIEGOS, EVALUAN OFERTAS, FISCALIZAN Y ADMINISTRAN OBRAS AL NO CONSIDERAR COMO VALIDA DICHA EXPERIENCIA ADQUIRIDA ESTARIAN ACEPTANDO QUE NO ESTAN EN CAPACIDAD DE SUPERVISAR EL PROYECTO PUESTO QUE NO CONSIDERAN COMO EXPERIENCIA ADQUIRIDA .. SALUDOS CORDIALES

answer: La construcción de la subestación y de la línea de transmisión se encuentran en la misma zona no está distante, el oferente debe proponer las minas para aprobación del Administrador, se recomienda para su oferta se realice una inspección al sitio y verifique la existencia de las canteras.

description: Señores de la Comisión. A partir de que distancia se reconoce el pago por sobrecarrera, y por favor indicar si existen minas cerca de los sitios de las obras.

answer: Se confirma que se refiere al mismo equipo.

description: Favor aclarar si se referiría al mismo equipo:Anexo 1 A:TRASNFORMADOR DE POTECIAL INDUCTIVO, 69/V3 KV 3X, 115-115/V3 450 KV BILL, TRES ARROLLAMIENTOS SECUNDARIOS, UNO DE PRECISIÓN 0.2?30 VA Y DOS DE PRECISIÓN 3P?60 VA, CON ESTRUCTURA SOPORTE, CON CONECTORES, QTY 6Anexo 2 A:Rubro 58: Transformador  de potencial inductivo, 69/?3 kV 3x 115-115/?3 V BIL 325 kV tres arrollamientos secundarios, uno de precisión 0.2 - 15 VA y dos de precisión 3P-30 VA, con estructura soporte y conector terminal placa cable  500 MCM, gabinete de agrupamiento cada tres unidades, incluye materiales para conexión a tierra según el plano. QTY 6

answer: Se calificará la experiencia de acuerdo a lo establecido en los pliegos y anexos de este procedimiento de contratación

description: BUENOS DIASPODRA CONSIDERARSE LA EXERIENCIANGENERL EN LA CONSTRUCCION DE ESTACIONES Y SUBESTACIONES PETROLERAS DONDE EXISTE MONTAJE DE TURBINAS DE GENERACION Y COMPRESORES RECIPROCANTES

answer: POR MEDIO DEL PRESENTE SE DA RESPUESTA A LO SOLICITADO

description: Revisar documento de convalidación adjunto

answer: CSED S.A. ADJUTA OFICIO No. 022-20CSEDSA2020 CORRESPONDIENTE LA LA CONVALIDACION DE ERRORES DEL PRESENTE PROCESO

name: COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED S.A

description: Revisar documento de convalidación adjunto

answer: Estimados Comisión Técnica, adjunto respuesta de convalidación de errores solicitada.

description: Revisar documento de convalidación adjunto

answer: Mediante la presente acuso recepción de las Convalidaciones de Errores solicitadas a mi representada PILEGGI CONSTRUCCIONES C. LTDA, vía electrónica en el portal de Compras Públicas de SERCOP el día Lunes 09 de Noviembre del 2020.  A continuación y adjunto a esta comunicación, se presenta el detalle de toda la información requerida para absolver 2 Convalidaciones hecha a la Oferta presentada por PILEGGI CONSTRUCCIONES C. LTDA

description: Revisar documento de convalidación adjunto

answer: Yo, José Ismael Toasa Sambache, como Representante Legal del Consorcio Toasa Villavicencio, estoy presentado de forma física las 6 convalidaciones correspondientes al Proceso LICO-CELTRA-206-20 dispuestas por su entidad, en 22 páginas.

description: Revisar documento de convalidación adjunto

answer: Buen día estimada comisión adjunto convalidación solicitada

name: ENERGIA TELECOMUNICACIONES FIBRA OPTICA ENTELFO CIA LTDA.

description: Revisar documento de convalidación adjunto

answer: De acuerdo a convalidaciones solicitadas, se adjunta Oficio 2020046TT con sus respectivos respaldos se hace la entrega física en oficinas de Transelectric.

description: Revisar documento de convalidación adjunto

answer: Se adjunta respuesta a Convalidación de errores solicitada.

description: Revisar documento de convalidación adjunto

answer: Estimados miembros de la ComisiónSe adjunta convalidación de erroresattPABLO ASTUDILLOPROCURADOR COMÚN

description: Revisar documento de convalidación adjunto

answer: SE ADJUNTA DOCUMENTO DE CONVALIDACIONES

description: Revisar documento de convalidación adjunto

name: MOELECTRICITY MANTENIMIENTO OPERACION Y MONTAJE DE SISTEMAS ELECTRICOS S.A.

description: TRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA INTERCONEXIÓN DE LA CENTRAL DE GENERACIÓN JIVINO CON EL SISTEMA ELÉCTRICO INTERCONECTADO PETROLERO (SEIP) A NIVEL DE 69 kV

ASTUDILLO GUILLEN JUAN PABLO

streetAddress: CONDOMINIO PORTON DE MISICATA CALLE GUALAQUIZA  CASA 1 SN BAÑOS

TOASA SAMBACHE JOSE ISMAEL

streetAddress: QUITO ANTIZANA 949 SANGOLQUI, CABECERA CANTONAL

streetAddress: PANAMERICANA NORTE CAMINO A LLACAO SN LLACAO

legalName: CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 BELISARIO QUEVEDO

TECNOLOGIA TOTAL TECTOTAL CIA. LTDA.

streetAddress: AV. AMAZONAS VILLALENGUA 4430 BENALCAZAR

streetAddress: AV. RIO TOACHI AV. QUITO S/N VALLE HERMOSO

legalName: COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED S.A

streetAddress: AV. MALDONADO PATRICIO ROMERO 111 GUAMANI

legalName: MOELECTRICITY MANTENIMIENTO OPERACION Y MONTAJE DE SISTEMAS ELECTRICOS S.A.

streetAddress: MERCURIO Y PROGRESO SAN PATRICIO S/N CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: ENERGIA TELECOMUNICACIONES FIBRA OPTICA ENTELFO CIA LTDA.