description: SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA PARA LA ILUMINACION PUBLICA

description: LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

title: OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)

title: SIE-EECS-DD-071-2020-56835

answer: Se adjunta ACTA ACLARACIÓN ENTREGA OFERTAS Y CONVALIDACIONES

description: ACLARACION

answer: Se adjunta Pliego_SIE_071_2020

description: ACLARACION

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos Una muestra por cada luminaria ofertada.

description: SEÑORES DE LA COMISION TECNICAEN EL ANEXO " 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS" SE SOLICITA UNA MUESTRA DE CADA LUMINARIA, POR EL TEMA DE LA PANDEMIA SE ES DIFICIL LA ENTREGA DE MUESTRAS. Y EN CASO DE QUE SE TENGA QUE ENTREGAR, SOLICITO ENTREGAR UNA SOLA MUESTRA YA QUE LAS LUMINARIAS SON LAS MISMAS PERO DIFIERE EN LA CANTIDAD DE LEDS.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimada Comisión Técnica:  Confirmar que es posible ofertar luminarias de menor potencia a los rangos especificados, siempre y cuanto se cumpla con los niveles exigidos. Esto demuestra el interés de la Centrosur por adquirir luminarias LED de mejor calidad y tecnología y también dar cumplimiento de las regulaciones de eficiencia energética demandadas por el MERNNR.

answer: Favor se debe regirse a lo establecido en los pliegos.

description: Estimada Comisión Técnica: Detallar todos los parámetros para la simulación fotométrica, ya que hace falta: Interdistancia, superficie de la vía, disposición o geometría de la vía, ancho de la vía y cada carril, y número de carriles.

answer: La garantía técnica debe considerar lo establecido en el Art. 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

description: Estimada Comisión Técnica: Confirmar si la garantía técnica de 10 años del oferente debe estar soportada en una garantía técnica expedida por el fabricante o el representante legal de la marca, para asegurar que el producto está cubierto directo de fábrica.

answer: Favor se debe regirse a lo establecido en las especificaciones indicadas en el pliego.

description: Estimada Comisión Técnica: Confirmar que la ?Declaratoria del fabricante Según L70 80 000 h" solicitado en el numeral 3.13 de las especificaciones técnicas, debe ser expedida por el fabricante o el representante legal de la marca a través de un certificado de primera parte, para asegurar que el producto está validado directo de fábrica.

answer: Favor se debe regirse a lo establecido en las especificaciones indicadas en el pliego.

description: Estimada Comisión Técnica: Ustedes solicitan en el numeral 12.2.1 el ?Reporte de pruebas de la luminaria según IEC 60598-2-3 en conjunto con IEC 60598-1?, en este reporte de pruebas se definen el haber pasado las pruebas de IK e IP, por favor confirmar que si el oferente detalla la página y los parámetros donde se pasan ambas pruebas es suficiente para lo requerido en los numerales 12.2.6 IK y 12.2.8 IP.

answer: Se debe llenar, firmar y adjuntar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY, los Formularios de la Oferta en la Versión SERCOP 1.1 y, además se debe llenar, firmar y adjuntar los Formularios de la Oferta en la Versión 2.1 de acuerdo al Anexo FORMULARIOS DE LA OFERTA VERSION SERCOP 2.1 que constan en la sección de archivos del pliego.

description: Estimada Comisión Técnica: Por favor ampliar la solicitud de ?las Condiciones Generales VERSIÓN SERCOP 2.1. Deben ser llenados, firmados y adjuntados también a la oferta.? Expresado en los pliegos del proceso de contratación, no se entiende que se debe llenar si este documento es un modelo de contratación y no existen formularios o solamente se debe llenar ?FORMULARIOS DE LA OFERTA VERSION SERCOP 2.1? y no los dos documentos.

answer: Se requiere muestra de luminaria y brazo en cada potencia ofertada.

description: Estimada Comisión Técnica: Confirmar si se requiere muestra del brazo o solo de la luminaria

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos Una muestra por cada luminaria ofertada.

description: Estimada, se solicita que debido a la situación actual que vivimos en el país con la pandemia de covid, se exhorte a la presentación de muestras, y se recurra como en procesos pasados a presentar fotografías y catálogos del proceso.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos Una muestra por cada luminaria ofertada.

description: Estimada Centro sur, me permita presentar una sola muestra de la luminaria debido a que es el mismo modelo y tan solo cambia la potencia y el numero de leds.

answer: Se trata de un requerimiento institucional.

description: Estimada comisión observamos que toman los parámetros fotométricos de acuerdo a la revisión # 3 del MERNN, en la cual solicitan potencias de 250W-300W para la via M1 existe otro requerimiento adicional por lo que solicitan estas potencias?

answer: Favor se debe regirse a lo establecido en las especificaciones indicadas en el pliego.

description: Señores de la comisión técnica para que la Empresa Eléctrica Centro Sur incorpore en su sistema de alumbrado publico luminarias de alta eficiencia energética, solicitamos se acepten para este tipo de vía requeridos luminarias de menor potencia a la solicitada, siempre y cuando se cumpla con los condiciones de voltaje y parámetros fotométricos solicitados en los pliegos.

answer: Las especificaciones de los pliegos son claras y se complementan con lo establecido por el MERNN en caso de dudas. Se trata de no crear interpretaciones erróneas y obrar en justicia.

name: ECUATORIANA DE MATRICERIA ECUAMATRIZ CIA LTDA

description: Señores miembros de la Comisión Técnica: se solicita se responda a las preguntas con un criterio técnico / juridico sustentado y adecuado y no solamente se responda repitiendo lo que dicen las bases o con el acostumbrado -FAVOR REGIRSE A LOS PLIEGOS-. Las preguntas de acuerdo a lo dispuesto por el SERCOP, sirven para aclarar las especificaciones que para nosotros los oferentes no son suficientemente claras y queremos evitar malas interpretaciones o equivocaciones al presentar la oferta.

answer: Favor se debe regirse a lo establecido en las especificaciones indicadas en el pliego.

description: Estimados miembros de la comisión para el item 1, 9 LIMINARIAS DE 250W A 300W, solicitamos e amplie el rango de este requerimiento ya que nuestra luminaria de 200w a 240w ALCANZARIA Y SUPERARIA LOS REQUISITOS DE LUMINOSIDAD TOTAL requerida por la entidad, solicitamos se amplie y se permita participar con una luminaria de entre 200w y 240w para de esta manera permitir la participación de mas ofertas y evitar direccionamientos generados únicamente por estas 9 luminarias.

answer: Favor se debe regirse a lo establecido en las especificaciones indicadas en el pliego.

description: Estimada comisión, Solicitamos informar cuales son los requerimientos de luminosidad total que tiene la entidad para, en especial para el item1 de 250w a 300w y en caso de que nuestra luminaria tenga una mayor eficiencia y cumpla con el requisito de luminosidad de la entidad, solicitamos se permita participar con una luminaria de menos potencia pero mas eficiencia, de esta manera se generara mas ahorro energético y se evitara el direccionamiento hacia un fabricante y modelo en especifico

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimados miembros de la comisión, dado que gran parte de los componentes ofertados son de origen importado y tomando en cuenta la crisis sanitaria y de transporte a nivel global, y con el fin de evitar que imprevistos relacionados a la pandemia causen retrasos, solicitamos se extienda el tiempo de entrega a 120 días calendario como se ha estado haciendo en diferentes procesos y diferentes instituciones.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos, el cual establece un rango de temperatura de color entre 2700 K  4000K.

description: Estimados miembros de la comisión, por favor definir es parámetro 4.11 de la especificación ya que se requiere de este dato para poder hacer una mejor oferta y simulación de la iluminación de la vía, por favor ratificar una temperatura de color de 4000k

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos No se requiere para telegestión.

description: Estimados miembros de la comisión, por favor aclarar si requieren la base de fotocontrol de 7 pines, dimerización de la luminaria y si requieren que las luminarias estén preparadas para implementarse sistemas de tele gestión a futuro sin afectar que requieren unicamente la fotocelula de 3 pines.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos Una muestra por cada luminaria ofertada.

description: Estimados miembros de la comisión, por temas relacionados a la emergencia sanitaria y a la dificultad de transporte y movilidad para el envío de muestras solicitamos se elimine el requisito de muestras como lo han hecho otras entidades contratantes, sustituyendo este requisito con la presentación de fotografías detalladas y catálogos del producto ofertado.

answer: El VAE que declare el oferente en su oferta debe corresponder únicamente a la luminaria. Los accesorios se incluyen en el presente proceso para garantizar la funcionalidad con respecto a la luminaria ofertada. En virtud de lo expuesto y en razón de que los accesorios se ofertan en el mercado nacional, los oferentes estarían en igualdad de condiciones para su participación, en conformidad con los principios establecidos en el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

description: Estimados miembros de la comisión técnica solicitamos se aclare que el beneficio del VAE es UNICAMENTE APLICABLE PARA PRODUCTORES DE LA LUMINARIA Y SUS COMPONENTES, MAS NO PARA LOS ACCESORIOS, conforme a la METODOLOGÍA PARA LA DEFINICIÓN DE UNA OFERTA COMO ECUATORIANA EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Resolucion RE-SERCOP-2016-000074

answer: El VAE que declare el oferente en su oferta debe corresponder únicamente a la luminaria. Los accesorios se incluyen en el presente proceso para garantizar la funcionalidad con respecto a la luminaria ofertada. En virtud de lo expuesto y en razón de que los accesorios se ofertan en el mercado nacional, los oferentes estarían en igualdad de condiciones para su participación, en conformidad con los principios establecidos en el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

description: Estimados miembros de la comisión, solicitamos se aclare y especifique que el beneficio del VAE no es aplicable para los Accesorios como: Brazos, Conectores, Cables, ETC ya que el CPC de los productos solicitados 465390014 corresponde a la luminaria mas no al brazo con CPC 4299905268 ni sus accesorios. Favor confirmar que el VAE será aplicado únicamente a la Luminaria y sus componentes, mas no sus accesorios, tal y como ya se a estado aplicando en otras empresas eléctricas.

answer: Se revisará de acuerdo a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimados miembros de la comisión, Solicitamos se verifique que los reportes de ensayo y certificados de conformidad correspondan al fabricante y a la marca de distribución del producto ofertado autorizada por el laboratorio.

answer: Favor sujetarse a lo establecido en las especificaciones establecidas en los pliegos referente a estos parámetros, en donde se indica los mismos, de todas maneras recalcamos que las alturas para simulación son para vía M3 de 8m a 8,5 m y para vía M1 de 11m a 12 m. El ángulo del brazo podrán colocar el que mejor se comporte en la simulación.

description: Estimada comisión, con el fin de poder brindarles la simulación adecuada, solicitamos aclarar para cada item: tipo de via o estándar requerido para la simulación, ancho de via vehicular, ancho de calzada peatonal, distancia entre postes, antura de montaje, angulo del brazo y disposición de las luminarias: de un solo lado, opuesto o escalonado

answer: Se aceptara simulaciones que cumplan con establecido con la metodología CIE-140-2000, indicada en el numeral 12.1.3 de acuerdo con las especificaciones técnicas.

description: Estimada comisión, favor definir el formato de los archivos que requieren para la simulación de dialux: *.evo o *.dlx

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimada Comisión Técnica: confirmar que se puede ofertar las luminarias con cable concentrico de cobre 14 o 12 AWG, ya que el cable de aluminio no es común en este tipo de procesos de contratación directo en la luminaria y está escasos.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimada Comisión: por favor confrmar si se puede presentar la muestra con cable concentrico 12 o 14 AWG de cobre, de ser adjucados si se entregaría con el cable de aluminio que solicitan.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimada comisión técnica, tomando en cuenta que una mala elección de los grados de protección IP puede hacer que un equipo o una instalación falle sacándola de servicio, o peor aún atentando contra la seguridad de las personas, se han creado estándares específicos para diferentes componentes. La IEC 60529 describe los métodos de prueba para el IP de los envolventes eléctricos en general pero la norma IEC 60598-1 describe las condiciones reales bajo las cuales se deben ejecutar las pruebas en las luminarias y describe los criterios de cumplimiento. Al ser una norma más estricta y específica para luminarias solicitamos se acepte y se requiera el ensayo con el cumplimiento de los grados de hermeticidad IP únicamente bajo la norma IEC 60598-1.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimada comisión técnica, dado que las luminarias con CLASE I deben ser provistas con conexión a tierra para protección contra choques eléctricos y que las luminarias con CLASE II no necesitan esta conexión a tierra porque tienen doble aislamiento y es por esta razón que incluso el MERNNR ha considerado en sus especificaciones técnicas CLASE I o II velando por la integridad de quienes manipulen las luminarias, considerar la CLASE II para este y futuras adquisiciones de luminarias.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos Una muestra por cada luminaria ofertada.

description: Estimada comisión técnica, por la emergencia sanitaria se solicita que no se solicite la entrega de muestras.

answer: El formato del ensayo LM79 y el formato en matriz IES, son presentaciones que deben reflejar los mimos datos fotométricos de la luminaria.

description: Estimada comisión técnica, debido a que la curva fotométrica es emitida junto con el ensayo LM79 por el laboratorio acreditado, por favor confirmar que los valores de flujo luminoso lm y potencia W del ensayo solicitado en el punto 12.1.1, tienen que ser los mismos valores que los obtenidos con el archivo .IES en el punto 12.1.3

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimada comisión técnica, confirmar que es necesario presentar los ensayos de la resistencia contra impactos bajo IEC 62262 con su respectivo SAE para determinar el cumplimiento del grado de protección IK ?08

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimada comisión técnica, al ser el DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES SPD un equipo importante e imprescindible para proteger al driver y demás componentes contra sobretensiones transitorias de maniobra o descargas atmosféricas no debe ser pasado por alto su cumplimiento con la norma IEC 61643-11 y demostrado en el ensayo y certificado emitido por un laboratorio y organismo certificador de producto acreditado respectivamente. Por favor confirmar que dicho ensayo y certificado acompañados de su respectivos SAE serán solicitados.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimada comisión técnica, tomando en cuenta la importante inversión que se realiza para obtener luminarias eficientes y de calidad que estén de acuerdo con las especificaciones de las Unidades de propiedad, por favor confirmar que se van a requerir los ensayos del punto 12.2.1 hasta el punto 12.2.9 de las especificaciones técnicas Revisión 3 con su respectivo SAE y que estos ensayos deben estar acordes a los modelos y potencias de cada luminaria.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Corrección a la Pregunta No. 14: Señores de la comisión técnica para que la Empresa Eléctrica Centro Sur incorpore en su sistema de alumbrado público luminarias de alta eficiencia lumínica y energética, solicitamos se acepten para los tipos de vía requeridos luminarias de menor potencia a la solicitada, siempre y cuando se cumpla con las condiciones de montaje y parámetros fotométricos solicitados en los pliegos.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimada comisión técnica, en el punto 3.6 de las Especificaciones Técnicas Revisión 3 solicitan que la clase eléctrica sea CLASE I. Tomando en cuenta que existen 4 clases eléctricas desde CLASE 0 – CLASE III donde la CLASE 0 y I son las más inseguras y las CLASES II y III brindan mayor seguridad contra choques eléctricos, se solicita aceptar clases eléctricas superiores a la CLASE I y que esté indicado en el ensayo IEC 60598-1 con su respectivo SAE.

answer: El formato del ensayo LM79 y el formato en matriz IES, son presentaciones que deben reflejar los mimos datos fotométricos de la luminaria.

description: Estimada comisión técnica, con la finalidad de que las luminarias adquiridas iluminen como se muestran en los cálculos de simulación fotométrica, confirmar que se comprobará que los parámetros de flujo luminoso y potencia del LM79 sean los mismos mostrados en el archivo .IES y en la simulación fotométrica.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimada comisión técnica, dado que la tecnología LED avanza a pasos grandes en busca de incrementar la eficiencia, la vida útil y reducir la potencia y ya que el flujo luminoso, distribución, uniformidad y deslumbramiento de una luminaria pública no están directamente relacionadas a la potencia sino a su tecnología, diseño y componentes, solicitamos que se acepten luminarias de igual y menor potencia siempre y cuando estas cumplan con los parámetros de montaje, diseño de la vía y parámetros de iluminación solicitados en el pliego, de esta forma se estaría dando paso a luminarias de mejor tecnología.

answer: Hasta que se cumpla el plazo establecido en el Art. 8 de la RESOLUCIÓN Nro. RE-SERCOP-2020-106, las ofertas se deberán presentar conforme a lo dispuesto en los Oficios Circulares que expidió el SERCOP a partir del 16 de marzo de 2020.

description: Estimados Sres., por favor confirmar si solo las ofertas y convalidaciones enviadas en formato digital deben ser firmadas electronicamente, o si tambien se deben firmar de esta forma todos los formularios de la oferta en digital. Adicionalmente, confirmar si las ofertas y convalidaciones enviadas fisicamente tambien deben ser firmadas electronicamente y luego impresas, o si basta solo con ser firmadas en fisico.

answer: Se aceptara simulaciones que cumplan con establecido con la metodología CIE-140-2000, indicada en el numeral 12.1.3 de acuerdo con las especificaciones técnicas.

description: Estimada comisión por favor confirmar que para realizar las simulaciones fotométricas se deberá usar un software de uso libre que cumpla con la norma CIE 140 y que no sea de propiedad de fabricantes de luminarias ya que estos softwares no dan resultados imparciales.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimados ingenieros, en el punto 10.5 solicitan cable de aluminio 2x10. Dado que el cobre tiene 40% mas de conductividad que el aluminio por favor confirmar que se puede entregar cable de cobre en calibre 2x14AWG.

answer: Favor se debe regirse a lo solicitado en los pliegos.

description: Estimada comisión técnica, al solicitar Clase eléctrica I es absolutamente necesario que la carcasa esté aterrizada y sin embargo vemos que el cable solicitado es 2x10AWG sin contemplar la tierra. Debido a que la ampacidad de los cables de cobre es mayor por favor aceptar cable concéntrico de cobre 3x14AWG.

answer: El VAE que declare el oferente en su oferta debe corresponder únicamente a la luminaria. Los accesorios se incluyen en el presente proceso para garantizar la funcionalidad con respecto a la luminaria ofertada. En virtud de lo expuesto y en razón de que los accesorios se ofertan en el mercado nacional, los oferentes estarían en igualdad de condiciones para su participación, en conformidad con los principios establecidos en el Art. 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

description: ACLARACION

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: Se adjunta el Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.

description: ACLARACION

description: ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LEDs PARA PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO

streetAddress: Max Uhle Pumapungo s/n MONAY

DATALIGHTS CIA.LTDA.

streetAddress: LOS JUGLARES FRANCISCO DE ORELLANA 1-17 YANUNCAY

legalName: DATALIGHTS CIA.LTDA.

MARRIOTT S.A.

locality: SAMBORONDON

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: MARRIOTT S.A.

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

SCHREDER ECUADOR S.A.

streetAddress: JUAN DE SELIS AV. GALO PLAZA LASSO OE1-183 BENALCAZAR

legalName: SCHREDER ECUADOR S.A.

title: Subasta


name: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.

Unidad

scheme: SERCOP

description: CANASTAS

scheme: CPC

description: CANASTAS

description: OTROS VEHICULOS AUTOMOTORES PARA USOS ESPECIALES

currency: USD

description: POR CUMPLIR LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

title: VEHICULOS AUTOMOTORES PARA USOS ESPECIALES N.C.P.

description: CANASTAS

description: CANASTAS

title: SIE-EECS-DD-075-2020-56835

status: complete

answer: Se adjunta el archivo solicitado.

description: Señores comisión técnica, solicito de su ayuda con las especificaciones técnicas en formato editable

answer: En la oferta deberá indicar si se dispone de los manuales. Los manuales serán parte de la Etapa Contractual del presente proceso.

description: Estimados señores de la comisión: Solicito de su ayuda con la aclaración. Los manuales  que se solicitan en la especificación técnica, tanto del camión como del equipo de elevación, deben ser agregados en la oferta técnica, o se debe presentar en el caso de ser adjudicado. Informo  que los manuales sólo nos son entregados al momento de la  adquisición de los vienes.

answer: Se acepta.

description: señores de la comisión, rectifico la escritura, de bienes. un error de digitación

answer: El chasis y plataforma están descritas en las Especificaciones Técnicas. Estos son los requerimientos técnicos analizados y definidos acorde a las necesidades de la Entidad Contratante.

name: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S. A SINAESA

description: Que  chasis y sistema de elevacion utilizarton como referencia para las especificaciones solicitas?

answer: Si es factible, si cumple la normativa.

description: Señores de la comisión. Es factible participar con un brazo superior con una sección aislada, tomando en cuenta que todos los puntos de posible contacto eléctrico son aislados y que cumple con la normativa ANSI requerida.

answer: Se ratifica el porcentaje publicado en los pliegos.

description: Rogamos considerar y basarse en la Resolución No. 569-2020-F de fecha 22 de marzo 2020 emitida por la Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera para proceder a ampliar un anticipo de al menos un 70

answer: Se ratifica el porcentaje publicado en los pliegos.

description: estos bienes son de fabricación, muy difícilmente se encuentran en stock ...... rogamos de la manera más encarecida y considerando la iliquidez que viene adoleciendo la economía de todos ecuatorianos debido principalmente a la falta o demora de pagos en casi la totalidad de entidades públicas del país, rogamos considerar una anticipo del 70% y ampliar el plazo 250 días.

answer: Se adjunta el archivo solicitado.

description: favor subir las especificaciones en formato word o excel

answer: Es factor de seguridad del aislamiento.

description: Señores de la comisión técnica, por favor aclarar si en el punto 1.2.36 Factor de seguridad, se refieren al factor de seguridad del aislamiento o de estabilidad del camión,

answer: No sería factible aceptar una solución de este tipo debido a que afecta la maniobrabilidad y visibilidad del vehículo en su conjunto.

description: Señores de la comisión técnica por favor aclarar si es factible la colocación de una estructura frente apoyada en el parachoque frontal o sobre la cabina de la camioneta para el soporte del brazo de la grúa en posición de transporte en caso de ser necesario por el diseño de la misma.

answer: Las motivaciones para el tipo de vehículo están descritas en la Memoria y Especificaciones Técnicas, tomando en cuenta que luego de un detenido análisis, ya se pasó por un proceso previo de Verificación de Producción Nacional.

description: Estimados como recomendación se indica que una canasta de las características requeridas tiene un peso aproximado de 900 a 1000 kg. tomar en cuenta que la mayor parte de vehículos tipo camioneta tienen capacidades de aproximadamente 1000 kg de carga, si se desea adicionar gavetas, cajonería y cargas vivas, es probable que el equipo sobrecargue la camioneta. Considerar el uso de un camión pequeño cuyas capacidades de carga sean mayores y su inversión se vea asegurada con mayor durabilidad al no trabajar constinuamente al máximo de su capacidad.

answer: Se adjunta acta de aclaración para envío de ofertas y convalidaciones con las respectivas circulares del SERCOP y se adjunta el pliego en PDF.

description: ACLARACION

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: favor considerar la adjunta Convalidacion de Errores. Por confidencialidad, esta convalidacion legalizada con firma electrónica y el mencionado anexo serán enviados directamente a los emails dispuestos por la EECS

description: FAVOR CONVALIDAR LO SOLICITADO EN EL OFICIO ADJUNTO

answer: favor considerar la adjunta Convalidacion de Errores. Por confidencialidad, esta convalidacion legalizada con firma electrónica y el mencionado anexo serán enviados directamente a los emails dispuestos por la EECS

description: ADQUISICIÓN DE 3 CARROS CANASTA PARA CENTROSUR

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

Banegas Novillo Ana Rosario

roles: supplier tenderer

region: AZUAY

locality: CUENCA

countryName: ECUADOR

streetAddress: VIA ANTIGUA AL VALLE  S/N VALLE

scheme: EC-RUC

legalName: Banegas Novillo Ana Rosario

roles: buyer procuringEntity

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: BERNABE PESANTESCO MAÑOSCA N36-86 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

title: Subasta

status: successful

status: terminated

initiationType: tender


description: SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA PARA SISTEMAS DE CONTROL DEL TRAFICO

description: Por cumplir todo lo requerido por la Entidad Contratante.

title: SERVICIOS  INTEGRADOS  DE  INGENIERIA  PARA  OTROS  PROYECTOS

title: SIE-EECS-DD-082-2020-56835

answer: Se adjunta ACTA ACLARACIÓN ENTREGA OFERTAS Y CONVALIDACIONES

description: ACLARACION

answer: Se adjunta Pliego_SIE_082_2020

description: ACLARACION

answer: 1.- Los oferentes deberán entregar junto con su oferta un cronograma general de ejecución de los trabajos. Posteriormente, y conforme lo indicado en el numeral 8 del anexo 1, el oferente adjudicado entregará el cronograma detallado.2.- Si bien en los pliegos se adjunta un modelo de garantía técnica, este corresponde al documento que se deberá entregar en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato.3.- Para descargarse el resto de anexos deberá utilizar el Módulo Facilitador de Contratación – MFC para proveedores del Estado y procesar el archivo Pliegos.USHAY publicado en el SOCE.

description: Estimad@,1. En el Anexo 1 - Términos de Referencia, punto 8. Cronograma de Trabajo, se menciona que será entregado en un plazo de cinco 5 días luego de suscrito el contrato pero, en el punto 13. Evaluación de Ofertas Técnicas se menciona que se debe hacer constar como un formulario adicional de la Oferta. Es necesario agregar un Cronograma de Trabajo en esta fase de entrega de la Oferta?2. Se requiere incluir una garantía técnica en esta fase de entrega de la Oferta?3. En la hoja final del archivo .pdf: PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-EECS-DD-082-2020, se menciona una serie de anexos del 1 al 7 pero en la plataforma del SOCE sólo consta el Anexo 1 - Términos de Referencia. Cómo se pueden descargar el resto de anexos?Saludos.

answer: Los requerimientos solicitados para el personal técnico están especificados en los numerales 13.1, 13.2, 13.5 y 13.6 de anexo 1, así como en 4.1.3 y 4.1.5 del pliego, en función de los cuales se realizará la evaluación de las ofertas.

description: Estimados, de acuerdo al numeral 4.1.5 de los pliegos del presente proceso, los Especialistas de Automatización 1 y 2 podrían ser ingenieros eléctricos, en telecomunicaciones, o en sistemas informáticos, que cumplan con la experiencia y demás requisitos solicitados

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: Se adjunta Acta_Preguntas_ Respuestas_Y_Aclaraciones_SIE_082_2020

description: ACLARACION

name: INNOVACION TECNOLOGICA INNOVASEET CIA. LTDA.

description: SERVICIOS DE INTEGRACIÓN AL CENTRO DE CONTROL DE EQUIPAMIENTO INTELIGENTE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - LA TRONCAL

mainProcurementCategory: services

legalName: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.

streetAddress: BAQUERIZO MORENO JUAN JOSE FLORES 1-54 SAN BLAS

TENEZHAÑAY PEREZ RAFAEL SALVADOR

region: CAÑAR

locality: AZOGUES

streetAddress: EMILIO ABAD TENEMAZA 3-25 AZOGUES

legalName: TENEZHAÑAY PEREZ RAFAEL SALVADOR

CAMPOVERDE ENCALADA EDUARDO LUIS

region: LOJA

locality: CATAMAYO

streetAddress: AV. LOJA LAS ACASIAS, A 200metrosCOLEGIO SAN  JUAN BAUTISTA S/N SAN JOSÉ

legalName: CAMPOVERDE ENCALADA EDUARDO LUIS

title: Subasta


description: POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO

description: OTRAS ESTRUCTURAS DE HIERRO Y ACERO (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS Y PARTES DE ESTRUCTURAS): CHAPAS, BARRAS, PERFILES, TUBOS, ANGULOS, BALAUSTRADAS, BALCONES, BARRERAS DE PASO A NIVEL, CERCAS, COMPONENTES DE EXCLUSAS, COMPUERTAS, ENREJADOS,ESCOTILLAS DE

description: POR CUMPLIR TODO LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

title: OTRAS ESTRUCTURAS (EXCEPTO EDIFICIOS PREFABRICADOS) Y PARTES DE ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; PLANCHAS, VARILLAS, ANGULOS, PERFILES, SECCIONES, TUBERIAS, ETC., PREPARADOS PARA SU UTILIZACION EN ESTRUCTURAS DE HIERRO, ACERO O ALUMINIO; METALES D

description: POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO

title: SIE-EECS-DD-086-2020-56835

answer: La cantidad está descrita en el pliego, favor actualizar la versión del Módulo Facilitador de Contratación Pública para oferentes. Por la cantidad solicitada no se va a requerir póliza de buen uso de anticipo.

description: CUANTOS POSTES SON EN TOTAL Y SOLICITARAN POLIZA DE BUEN USO DE ANTICIPO

answer: 1 Si se puede considerar 2 El plano y detalle de los postes solicitados se encuentran publicados en los anexos del pliego.

description: Saludos, estimados:1.- Para la justificación de la experiencia se puede considerar proyectos de construcción de astas para banderas?2.- Adjuntar plano de detalle de los postes solicitados, gracias

answer: No se solicita experiencia específica

description: Saludos Para acreditar la experiencia especifica del oferente se pueden considerar proyectos donde se realizaron trabajos metalmecanicos?

answer: No se solicita experiencia específica

description: Buenos días, se necesita mucha mas información sobre el proceso de compra, al menos la info técnica de los postes, tipo de material y demás info necesaria, cuàl es el monto mñinimo para experiencia especñifica

answer: El VAE establecido por el SERCOP para el CPC correspondiente al presente proceso de contratación es de 40%. Favor actualizar el Módulo Facilitador de Contratación Pública para oferentes, para que se pueda visualizar todo el pliego.

description: Adicional se necesita saber, el VAE exigido para este proceso de compra

answer: Si se acepta, debido a que mejora las condiciones mecánicas solicitadas.

description: Con relacion al tubo donde se suspendera la luminaria vial y peatonal del brazo galvanizado de 1 3/4"x 2mm  4.44cms , actualmente en el mercado local no existe esta medida en los grandes proveedores, se puede proponer tubo galvanizado de 2"x2mm 5.08 cms?

answer: Se acepta la opción de 2 pulgadas x 2 mm, debido a que mejora las condiciones mecánicas solicitadas.

description: EN LA IMAGEN QUE SE ILUSTRA LOS 2 TIPOS DE POSTE, LOS 2 BRAZOS DONDE SE SUJETA LAS LUMINARIAS ES DE 1 1/2", EN LAS ESPECIFICACIONES SOLICITAN DE 1 3/4" MEDIDA POR LA CUAL NO SE FABRICA EN EL MERCANDO NACIONAL, SE PUEDE CONSIDERAR MEDIDAS COMERCIALES DE 1 1/2" O 2". ESTAS 2 MEDIDAS SERIA LA MEJOR OPCION Y CUADRA CON EL ACOPLE DE LA LUMINARIA

answer: Dando cumplimiento a la Circular del SERCOP 2020-0013-C en nuestro pliego se detalla la dirección de correo electrónico para envío de ofertas, siendo esta lourdes.balarezo@centrosur.gob.ec. Se recomienda actualizar la versión del Módulo Facilitador de Contratación Pública para oferentes con la finalidad de que no tengan inconvenientes en visualizar ninguna información publicada en el pliego del presente proceso de contratación.

description: Por favor a qué correo se puede enviar la oferta digital ya que por disposición del Sercop será válido la entrega de la oferta digital a través de un correo de la contrarante mientras dure la emergencia sanitaria. Esto de acuerdo a la Resolución Sercop-2020-0013-c

answer: Los planos y especificaciones técnicas se encuentran publicados en los anexos del pliego. Favor actualizar el Módulo Facilitador de Contratación Pública para oferentes con la finalidad de evitar inconvenientes al momento de visualizar la información publicada en el pliego del presente proceso de contratación.

description: Saludos cordiales estimados, requerimos se adjunte los planos y especificaciones técnicas del presente proceso para la elaboración de la oferta conociendo el tipo de material que se solicite y detallar el tipo de experiencia que se debe presentar. Gracias por la atención.

answer: El detalle se encuentra en el plano adjunto en los pliegos.

name: INDUSTRIAL CISNEROS & BRAVO CSMSERVIMET CIA.LTDA.

description: Buenas tardes estimados, de pronto podrian adjuntar del detalle de los brazos en la parde donde se instala la lampara detallando el medio de anclaje de este a la luminaria

answer: El proceso es solo adquisición, no contempla la instalación.

description: Buenas tardes, el proceso es adquisición únicamente o adquisición e instalación?.

answer: Se encuentra detallado en las especificaciones técnicas ?Placa de identificación?.

description: Buenas tardes, favor especificar dimensiones de placa de marcación y diseño de la misma.

answer: Se aceptaría, porque guarda relación con lo solicitado.

description: Estimados buenas noches, podrian por favor aperturar para acreditar la experiencia del oferente, proyectos en la fabricación y suministros de pipe racks, estanterías metálicas de alto peso etc. Les comento este particular ya que por el Objeto de contratación el proyecto se relaciona directamente a una fabricación metalmecánica.

answer: No,  porque no guarda relación con el proceso metalmecánico de lo solicitado en los pliegos.

description: Saludos estimados, tengo dos preguntas.1.- Cuenta como experiencia actas de entrega de obras de estructuras metálicas de edificaciones.?2.- O puede servir de experiencia el acta de una obra civil, en la cual uno de los rubros fue la instalación de postes para el ECU-911. Siendo mi persona residente de esa obra.

answer: Favor los detalles están en las especificaciones técnicas y están constituido por un  Tubo galvanizado para agua de 4 ? x  6 m  de longitud de 3.6 mm de espesor y por un tubo galavanizado de 2 1/2 ? x 3m de longitud por 3.2  mm de espesor.

description: Buenos dias por favor aclarar las medidas de las especificaciones tecnicas del poste, debido que en los graficos donde se detalla las medidas y construccion del poste hace referencia a tuberias galvanizadas de 3 pulgadas y 2 1/2 pulgadas y en las especificaciones tecnicas se refiere a medidas de 4 pulgadas y 3 pulgadas. Cual de las dos es validas???

answer: El detalle se encuentra en el plano adjunto a las especificaciones técnicas.

description: Estimados buenas tarde por favor me podrían indicar si  la distancia indicada para las perforaciones de los postes  es a los centros. gracias su gentil respuesta

answer: El detalle se encuentra en el plano adjunto a las especificaciones técnicas y de acuerdo al diseño debe acoplarse en el tubo de 2  pulgadas x3 m.

description: Estimados, buenas tarde por favor me podrían aclarar cual es el diámetro exterior para los brazos de hierro galvanizado y su espesor correspondiente.

answer: No,  porque no guarda relación con el proceso metalmecánico de lo solicitado en los pliegos

description: Estimados Sres. de la comisión técnica, se puede considerar en la experiencia del oferente, la fabricación de pararrayos de 6 metros de longitud con punta franklin?

answer: Se adjunta el acta de aclaración para entrega de ofertas y convalidaciones, circulares del SERCOP y el pliego en PDF.

description: ACLARACION

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

description: ADQUISICIÓN DE POSTES TUBULARES METALICOS DE 9M, 2 SECCIONES, DIAMETRO  INFERIOR. 4“;  DIAMETRO SUPERIOR  3”

MIZQUERO YUNGA LUIS JACINTO

streetAddress: CASTILLA CRUZ  S/N MONAY

legalName: MIZQUERO YUNGA LUIS JACINTO

INELECTRIC CIA.LTDA.

streetAddress: JAIME ROLDOS GUAPONDELIG 1-38 HUAYNACAPAC

legalName: INELECTRIC CIA.LTDA.

GALVANICA CIA. LTDA.

streetAddress: KM 1 VIA JADAN LLATCON SECTOR HUANGARCUCHO S-N NULTI

legalName: GALVANICA CIA. LTDA.

TEGMER CIA LTDA

region: CHIMBORAZO

locality: RIOBAMBA

streetAddress: AV. MILTON REYES RODRIGUEZ SOTO  LIZARZABURU

legalName: TEGMER CIA LTDA

VACAS SALMON JULIO ALBERTO

region: MANABI

locality: PORTOVIEJO

streetAddress: PEDRO GUAL 20 DE JULIO 103 SAN PABLO

legalName: VACAS SALMON JULIO ALBERTO

CHALEN ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: 3RA.AVENIDA 9NA.-10MA. CALLES 0406-A TARQUI

legalName: CHALEN ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO

FLORES SALVATIERRA RODRIGO ROBERTO

streetAddress: SOLAR 3 XIMENA

legalName: FLORES SALVATIERRA RODRIGO ROBERTO

ARMAS ESPINOZA BRYAN STEVEN

locality: DAULE

streetAddress: VIA GUAYAQUIL SANTA LUCIA KM 48 SOLAR 1 DAULE, CABECERA CANTONAL

legalName: ARMAS ESPINOZA BRYAN STEVEN

BETANCOURT PROAÑO FAUSTO IVAN

streetAddress: GONZALEZ SUAREZ PASAJE S/N LOTE 2 CONOCOTO

legalName: BETANCOURT PROAÑO FAUSTO IVAN

streetAddress: Av. Eloy Alfaro Av. Juan Molineros Lote No.- SANJUAN

title: Subasta


description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, DIFUSORES, GLOBOS DE LUZ, DE MATERIALES PLASTICOS.

title: PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, ETC., DE MATERIALES PLASTICOS

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

title: SIE-EECS-DD-087-2020-56835

answer: PUNTO 3.3: Tanto en el plano como en las especificaciones particulares solicitadas por CENTROSUR se define que la línea de empotramiento es a 1.5 m de la base del poste.PUNTO 4.5.1: La identificación de la placa de características técnicas de la empresa contratante estará ubicada a 1.80 m desde la línea de empotramiento, indicado tanto en las especificaciones generales como en el plano.PUNTO 4.7.2: La ubicación de la ventana de conexiones es de 1.2 m desde la línea de empotramiento.

description: De acuerdo a la revisión realizada de las especificaciones técnicas con respecto al plano, surgieron dudas debido a las siguientes observaciones:1.- En las especificaciones técnicas, en el punto 3.3 ?Empotramiento m?, nos indica que el parámetro a consideras es de 1,80 m, sin embargo en el plano indica a 1,50 m.2.-En las especificaciones técnicas, en el punto 4.5.1  ?Ubicación de la identificación de la empresa contratante desde el empotramiento?, nos indica a 1.80 m, sin embargo en el plano no se especifica esta dimensión.3.- En las especificaciones técnicas, en el punto 4.7.2 ?Ubicación de la ventana de conexiones desde la línea de empotramiento m?, se indica 2 m, sin embargo en el plano indica a 1.50 m desde la línea de empotramiento.De acuerdo a lo expuesto anteriormente, solicitamos nos puedan definir cuál sería el documento que se considere para la realizaron de los pliegos.

answer: PUNTO 4.7.1: El tamaño de la ventana solicitada es de 15 x 7 =105cm2.. La sugerencia del proveedor Equisplast de 14 x 7.5 = 105cm2, no altera a lo solicitado, se acepta.2PUNTO 4.7.4: La sujeción de la tapa solicitada es dos pernos hexagonales arriba y dos pernos hexagonales abajo. La sugerencia del proveedor Equisplast de 1 perno hexagonal arriba y un perno hexagonal abajo, se acepta, siempre y cuando se garantice la sujeción y seguridad de la tapa.Respecto a la tapa en la base del poste de color rojo, es una exigencia particular de CENTROSUR que debe ser cumplida.

description: Adicional a ello, en los parámetros de las especificaciones técnicas, sugerimos los siguientes cambios debido a dimensión propia del diseño del producto:?4.7.1, Tamaño de la ventana largo x ancho? indica 15 cm x 7 cmSugerencia Equisplast: 14 cm x 7.5 cm?4.7.4, Sujeción de la tapa, indica Pernos hexagonales dos arriba y dos abajoSugerencia Equisplast: Pernos hexagonales 1 arriba y 1 abajo?TAPA DE LA BASE, Color ROJOSugerencia Equisplast: Sin tapa base. a la espera de su respuesta.

answer: Se adjunta el acta de aclaración para entrega de ofertas y convalidaciones, circulares del SERCOP y el pliego en PDF.

description: ACLARACION

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

description: POSTE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA VIDRIO 10 m, CR 200 KG, SIN BRAZO

streetAddress: Max Uhle Pumapungo s/n MONAY

EQUISPLAST S.A.

streetAddress: ALBERTO MARIA ANDRADE DANIEL MUÑOZ 1-17 EL BATAN

legalName: EQUISPLAST S.A.

FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.

streetAddress: TILINGO MANUEL CORDOVA GALARZA S/N CALACALI

legalName: FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.

title: Subasta


description: SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS MECANICAS Y ELECTRICAS DE MAQUINARIAS COMPLETAS, MOTORES, AUTOMOVILES, INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE COMUNICACION Y CUALQUIER OTRO EQUIPO CON COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRICOS. LOS RESULTADOS

name: S-E TRANSFORMADORES Y AUTOMATIZACION S.A. SUBESTRANSA

description: Por haber cumplido con los términos de referencia establecidas en el pliego del proceso, así como dentro de la fase de puja haber ofertado el mejor costo dentro de la presente modalidad de contratación en tal virtud

title: SERVICIOS DE ENSAYO Y ANALISIS DE SISTEMAS MECANICOS Y ELECTRICOS INTEGRADOS

title: SIE-EECS-DD-088-2020-56835

answer: Acta de aclaración para entrega de ofertas y convalidaciones de procesos de contratación pública Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., con sus respectivos anexos

description: ACLARACION

name: ESPECIALISTAS EN SUBESTACIONES EMS-TESTING CIA.LTDA.

description: SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL AISLAMIENTO Y DEL ACEITE DIELECTRICO DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LA CENTROSUR EN BASE APRUEBAS FISICO QUIMICAS Y CROMATOGRAFICAS EN LABORATORIO CERTIFICADO ISO 17025 PARA EL AÑO 2020

streetAddress: EL ZURRIAGO EL COMERCIO 2-06 MONAY

streetAddress: PAYAMINO AV. 6 DE DICIEMBRE E7-47 JIPIJAPA

title: Subasta


description: POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 14 M X 500 KG.

description: COLUMNAS Y VIGAS PREFABRICADAS, POSTES

name: ORTEGA & MEDINA HORMIGONES DEL AUSTRO AUSTROHORMIGON CIA. LTDA.

title: COMPONENTES ESTRUCTURALES PREFABRICADOS PARA CONSTRUCCION O INGENIERIA CIVIL, DE CEMENTO, HORMIGON O PIEDRA ARTIFICIAL

description: COLUMNAS Y VIGAS PREFABRICADAS, POSTES

title: SIE-EECS-DD-108-2020-56835

answer: Se adjunta ACTA ACLARACIÓN ENTREGA OFERTAS Y CONVALIDACIONES

description: ACLARACION

answer: Se adjunta Pliego_SIE_108_2020

description: ACLARACION

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: Se adjunta el Acta_Preguntas_ Respuestas_Y_Aclaraciones_SIE_108_2020

description: ACLARACION

description: ADQUISICIÓN DE POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO, 14 M X 500 KG

streetAddress: PACCHA ASHANGATA S/N S/N PACCHA

title: Subasta


description: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR CUALQUIER USUARIO, POR  ANALOGOS, PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS CIUDADES CONTIG

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR ITINERARIOS Y CON HORARIOS PREDETERMINADOS, QUE PUEDEN SER UTILIZADOS POR CUALQUIER USUARIO, POR AUTOBUS, TRANVIA, TROLEBUS Y ANALOGOS, PRESTADOS DENTRO DE LOS LIMITES DE UNA SOLA CIUDAD O DE VARIAS CIUDADES CONTIG

title: SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

title: SIE-EECS-DF-005-2020-56835

answer: En respuesta al oficio 17 de febrero del 2020 del proceso SIE-EECS-DF-005-2020 donde requiere la convalidación de errores, solicita presentación y compromiso, pliegos versión SERCOP 2.1 9 de junio del 2017 y también, nómina de socios, accionistas o participes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales, oferentes, pliegos SERCOP 2.1 9 de junio del 2017

description: FAVOR CONVALIDAR LO SOLICITADO EN EL OFICIO ADJUNTO

answer: Adjunto Respuesta sobre la convalidadción y se entregara en fisico a la empresa.

name: COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO CHAHUARURCO S.A.

description: SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD CARGA LIVIANA QUE INCLUYE CONDUCTOR: CAMIONETA DOBLE CABINA QUE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PORTA ESCALERA, CAJAS METALICAS DE SEGURIDAD, PORTA PERTIGAS, SOPORTES PARA ESCALERA DE EXTENSION, ADHESIVO DE IDENTIFICACIÓN PARA CUENCA, PUCARÁ Y GIRÓN

locality: SANTA ISABEL

streetAddress: AV.  CAÑARIBAMBA AV. PASAJE S/N SANTA ISABEL (CHAGUARURCO), CABECERA CANTONAL

TRANSPORTE MIXTO TRANSDUCUR S. A.

locality: CAÑAR

streetAddress: AV. PRINCIPAL PANAMERICANA S/N DUCUR

legalName: TRANSPORTE MIXTO TRANSDUCUR S. A.

title: Subasta


name: DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA.

description: Por haber cumplido con los requisitos mínimos y términosde referencia establecidos en el pliego precontractual, así como en la negociación haber ofertado elmejor costo dentro de la presente modalidad de contratación

title: SERVICIOS REGULARES URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA

title: SIE-EECS-DF-006-2020-56835

description: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD CARGA LIVIANA QUE INCLUYE CONDUCTOR: CAMIONETAS DOBLE CABINA QUE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PORTA ESCALERA, CAJAS METÁLICAS DE SEGURIDAD, PORTA PERTIGAS, SOPORTES PARA ESCALERA DE EXTENSIÓN, ADHESIVO DE IDENTIFICACIÓN PARA LIMON Y SAN JUAN BOSCO.

region: MORONA SANTIAGO

locality: SAN JUAN BOSCO

streetAddress: 11 DE FEBRERO  LUIS CAROLLO S/N SAN JUAN BOSCO, CABECERA CANTONAL

title: Subasta


description: SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DOBLE CABINA MENOR A 3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR

description: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y MIXTA CON CONDUCTOR

description: Por haber cumplido con los términos de referencia establecidas en el pliego del proceso, así como dentro de la fase de puja haber ofertado el mejor costo dentro de la presente modalidad de contratación.

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO  DE PASAJEROS

title: SIE-EECS-DF-023-2020-56835

answer: El presente proceso considera el escenario y situación actual del país, en el caso de que el gobierno tome medidas que afecten a las partes, se analizará la conveniencia de continuar con el mismo o caso contrario se daría por finalizado.

description: Que pasa si se elimina el subsidio de los combustibles habrá alguna clausura en el contrato que especifique del subsidio si se llegara a eliminar  y no perjudique en el mensual que baya a facturar la contratista. Y si esta clausura no es posible que se adjunte al contrato que tipo de solución habrá si se llegara a eliminar los subsidios de los combustibles para que no salga perjudicada la contratista.

answer: Con el propósito de precautelar la salud de la población, las autoridades han emitido restricciones de movilidad y varias disposiciones durante la emergencia sanitaria y el estado de excepción, que pueden causar inconvenientes a los oferentes para entregar de manera oportuna la oferta, razón por la que exhortamos a que la oferta se entregue a través del correo electrónico, para el efecto, CENTROSUR estableció que la dirección de correo institucional para la recepción de ofertas es el de la Secretaría de la Dirección Administrativa Financiera: lourdes.balarezo@centrosur.gob.ec

description: La documentación de la oferta se hará en forma física o solo mediante el portal del sercop.Y si fuera en la entrega de forma física a que lugar se podría hacer llegar la documentación y que persona la recibiría.

answer: En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, la normativa dispone que no se publique el presupuesto referencial, razón por la que no es posible ayudarle.

description: nos podrían ayudar con el presupuesto referencial de los vehículos, para los 730 días.

answer: Acta de aclaración para entrega de ofertas y convalidaciones de procesos de contratación pública Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.,  con sus respectivos anexos

description: ACLARACION

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión.USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación ycompromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personasjurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versiónactualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación alo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme alo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1,actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES.

description: ACLARACION

name: COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTO LLAUSHARI C.A.

description: SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD CARGA LIVIANA QUE INCLUYE CONDUCTOR: CAMIONETA DOBLE CABINA QUE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PORTA ESCALERA, CAJAS METALICAS DE SEGURIDAD, PORTA PERTIGAS, SOPORTES PARA ESCALERA DE EXTENSION, ADHESIVO DE IDENTIFICACIÓN PARA MOLLETURO, SEVILLA DE ORO Y SANTA ISABEL

streetAddress: MANABÍ FIDEL ROSALES S/N SANTA ISABEL (CHAGUARURCO), CABECERA CANTONAL

title: Subasta


description: Cumple con todos los requisitos solicitados en el pliego

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO  DE PASAJEROS

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DOBLE CABINA MENOR A 3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR

description: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y MIXTA CON CONDUCTOR

title: SIE-EECS-DF-024-2020-56835

answer: Acta de aclaración para entrega de ofertas y convalidaciones de procesos de contratación pública Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.,  con sus respectivos anexos

description: ACLARACION

description: Estimado Oferente remítase al Oficio Adjunto.

description: SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD CARGA LIVIANA QUE INCLUYE CONDUCTOR: CAMIONETA DOBLE CABINA QUE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PORTA ESCALERA, CAJAS METALICAS DE SEGURIDAD, PORTA PERTIGAS, SOPORTES PARA ESCALERA DE EXTENSION, ADHESIVO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA AGENCIA MACAS

title: Subasta


description: SERVICIOS CONSISTENTES EN PROPORCIONAR PERSONAL DE VIGILANCIA PARA PROPIEDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES

description: SERVICIOS CONSISTENTES EN PROPORCIONAR PERSONAL DE VIGILANCIA ALQUILADO PARA LA PROTECCION PERSONAL Y PRIVADA, DE PROPIEDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES, CONTRA EL FUEGO, EL ROBO, LOS ACTOS DE VANDALISMO O EL ALLANAMIENTO, COMO SERVICIOS DE GUARDAS DE SEG

name: FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.

description: Por cumplir los requisitos solicitados.

title: SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD

title: SIE-EECS-DF-026-2020-56835

answer: El oferente debe entregar la propuesta con los requisitos solicitados por la entidad contratante, entendiéndose que cualquier justificación que presenten los oferentes la deberán motivar sobre aspectos técnicos o legales con la debida documentación.

name: VIGILANCIA PRIVADA DE SEGURIDAD VISPRIN CIA. LTDA.

description: Gracias por la invitación podemos  participar con un documento que avale que el permiso de operaciones se encuentra en trámite ya que no están emitiendo dicho documento según la circular Nro. MDG-VDI-SOP-DRCS-2020-0010-C emitida por la DIRECTORA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA menciona que "En tal virtud, por encontrarnos en estado de excepción por emergencia sanitaria, no se extenderá el documento físico de la renovación del permiso de operación entendiéndose que se prorroga la vigencia del permiso anterior" En espera de su respuesta

answer: Se adjunta Acta de Aclaración de entrega de ofertas. El oferente debe entregar la oferta con los requisitos solicitados por la entidad contratante.

description: Buenas noches gracias por la invitación En referencia a la Circular Nro.SERCOP-SERCOP-2020-0013-C,en la cual el SERCOP emite las directrices de cómo se deben presentar las ofertas mientras dure la emergencia sanitaria solicito se nos indique las direcciones y correoselectrónicos para enviarlas ofertas. También solicitamos se nos permita enviar una carta decompromiso de que en caso de ser la empresa adjudicada se entregará la documentación del personaltécnico y operativo cumpliendo con los requisitos solicitados en los TDR y Pliegos. En espera de sugentil respuesta y por favor no contestar remítase a los pliegos

answer: Se adjunta Acta de Aclaración de Entrega de Ofertas.

description: ACLARACION

answer: El oferente debe entregar la propuesta con los requisitos solicitados por la entidad contratante, entendiéndose que cualquier justificación que presenten los oferentes la deberán motivar sobre aspectos técnicos o legales con la debida documentación.

description: Estimada entidad contratante será permitido participar con un documento que avale que el permiso de operaciones se encuentra en trámite ya que no están emitiendo dicho documento según la circular Nro. MDG-VDI-SOP-DRCS-2020-0010-C emitida por la DIRECTORA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA menciona ??En tal virtud, por encontrarnos en estado de excepción por emergencia sanitaria, no se extenderá el documento físico de la renovación del permiso de operación entendiéndose que se prorroga la vigencia del permiso anterior?? En caso de la respuesta ser negativa por favor justificar su respuesta

answer: Se aceptarán los certificados indicados, sin embargo, al oferente adjudicado y si las condiciones lo permiten, se le solicitará los certificados emitidos por el Ministerio de Salud Pública.

name: DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA

description: Buenas noches. Los requisitos Certificado médico de no haber injerido sustancias psicotrópicas  Drogas  emitido por el Ministerio de Salud Pública actualizado, Certificado médico que acredite óptimo estado de salud física, emitido por el Ministerio de Salud Pública actualizado, Certificado Psicológico emitido por el Ministerio de Salud Pública o por un profesional de salud mental. actualizado no lo están emitiendo en estos momentos por la crisis sanitaria. Pueden aceptar un certificado del Médico Ocupacional de la empresa quien es la persona encargada de la salud de los trabajadores y que esta registrada en el ACESS del MSP como también la psicóloga clínica de la empresa?

answer: Se aceptarán certificados emitidos en los últimos seis 6 meses.

description: BUENAS TARDES. LOS REQUISITOS CON RESPECTO AL PERMISO DE OPERACIONES ACTUALIZADO O VIGENTE,SON IMPOSIBLE TRAMITARLOS EN ESTOS MOMENTOS, YA QUE EL MINISTERIO DEL INTERIOR NO ESTA REALIZANDO PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 296 REALIZADO POR LA MINISTRA MARÍA PAULA ROMO DONDE INDICA SUSPENDER A PARTIR DEL 18 DE MARZO LOS TRÁMITES . FAVOR ACEPTAR EL PERMISO DE OPERACIONES CON FECHA ANTERIOR GRACIAS.

answer: El oferente debe entregar la propuesta con los requisitos solicitados por la entidad contratante.

name: SEGURIDAD PRIVADA DE CALIDAD SEGPRIC CIA. LTDA.

description: SE PERMITE LA PRESENTACION DE UNA CARTA COMPROMISO EN LA QUE SE DECLARE SI LA EMPRESA RESULTARA SER ADJUDICADA ESTA SE COMPROMETE A DISPONER EL USO DE LOS VEHICULOS SOLICITADOS BAJO RELACION DE ARRENDAMIENTO O SU ADQUISICION

answer: Se aceptarán los certificados indicados, sin embargo, al oferente adjudicado y si las condiciones lo permiten, se le solicitará los certificados emitidos por el Ministerio de Salud Pública.

name: SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

description: Buenas tardes, gracias por la invitaciòn  con respecto a los certificados mèdicos psicológicos y de droga ACTUALIZADOS emitido por algùn centro del MSP  me podrìan indicar en que centro o sub centro de salud pùblica estàn emitiendo de manera inmediata y de manera segura sin exponerse a contagios del COVID 19? ya que para obtener dichos documentos es obligatorio sacar un turno, y estos turnos de ser el solicitante afortunado lo dan para unos 20 o 25 dàs despues de presentar su solicitud con este antecedente va a ser imposible para la mayorìa de empresas interesadas en participar cumplir con este requisito se debe considerar que mi Representada cuenta con mèdico ocupacional quien puede emitir estos certificados ?seràn valederos los certificados emitidos por el mèdico ocupacional de la Empresa o serà motivo de descalificaciòn?es necesario recordarles que el MSP esta dando prioridad a la emergencia sanitaria por lo tanto los turnos para sacar estos certificados van a demorar.

answer: 1.- El titulo afín puede ser: Ingeniero en Ciencias de la Seguridad con certificación CPO. 2.- La entidad contratante no asumiría ningún costo por las razones que usted manifiesta en su pregunta.

name: VIGILANCIA ARMADA MONITOREADA VIARMON CIA.LTDA.

description: Gracias por la invitación, buenas tardes, necesito hacer dos preguntas: 1.- en el personal técnico jefe de operaciones me pueden  especificar cual es el titulo a fin al objeto social. 2.- En otros parámetros resueltos por la entidad numeral 26, están solicitando autorización de sucursal o compromiso de apertura de sucursal para lo cual le dan un plazo de 60 días. En el caso de  mi empresa que no tiene el  permiso de sucursal y resulta ser   adjudicada dentro del proceso,  procedo a instalar los puestos  de servicio y al día siguiente o a la semana,  los entes de control sea el Departamento del COSP  o el Departamento de Control de Armas de Cuenca, amparados en la Disposición Quinta del Reglamento a la Ley de Vigilancia y seguridad Privada,  proceden a  decomisar por no tener el permiso de sucursal, el armamento ,   radios,  chelecos y  uniformes,  luego de lo cual  se suscitan asaltos y robos en dichos puestos de servicio, quien debería asumir y resarcir las  perdidas ocasionadas.

answer: Se aceptarán certificados emitidos en los últimos seis 6 meses.

name: COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y CONTROL SEGIRCON CIA LTDA

description: Aceptarían se participe con un Certificado de no tener procesos administrativos, otorgado por laDirección de Regulación y Control de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio del Interioremitido el 6 de marzo.- y en caso de adjudicación según cese el estado de emergencia pudiéramosobtenerlo con fecha actual ya que por la emergencia sanitaria que esta pasando el país, no sepuede tramitar según el Acuerdo Ministerial No 296 "suspender a partir del 18 de Marzo lostérminos y plazos de todos los tramites administrativos que se encuentren a cargo o se hayanpresentado o requieran serlo ante cualquier dependencia o autoridad" Gracias su respuestas.

answer: Se aceptarán certificados emitidos en los últimos seis 6 meses.

description: Aceptarían se participe con un Certificado emitido por la Inspectora de Trabajo del Cantón deldomicilio principal de la empresa,en la que conste que la empresa no tiene reclamos laboralespendientes con fecha 20 de ENERO, en vista de que se tramito el nuevo con fecha 7 de marzo pero por la emergencia sanitaria no fue posible retirarlo..- y en caso de adjudicación según cese el estadode emergencia pudiéramos obtenerlo con fecha actual ya que por la emergencia sanitaria que estapasando el país, no se puede tramitar según el Acuerdo Ministerial No 296 "suspender a partir del18 de Marzo los términos y plazos de todos los tramites administrativos que se encuentren a cargo o se hayan presentado o requieran serlo ante cualquier dependencia o autoridad" Gracias su respuestas.

answer: El oferente debe entregar la oferta con los requisitos solicitados por la entidad contratante.

description: Buenas tardes señores son bastantes hojas de vida y  por ende sera un archivo sumamente pesado, razón por la cual se solicita considerar que solo el oferente adjudicado entregue los documentos del personal, o podrian pedir un cierto porcentaje pero no la totalidad???? Gracias su srespuestas,

answer: Los cursos deben corresponder para cada competencia.

description: Buenas tardes por favor aclarar cuales son los requisitos de los guardias ya que manifiesta curso de supervisor???? para todos???? o es una equivocacion. Gracias

answer: El oferente debe entregar la oferta con los requisitos solicitados por la entidad contratante.

description: Buenas tardes señores de la manera mas comedida se solicita aclarar cuales son los requisitos que se debe enviar en la oferta de los guardias, supervisor y jefe de operaciones, considerar que habido muchas empresas con un numero mayor o similar de puntos de seguridad que para la calificación de la oferta dan un porcentaje o los requisitos son los básicos y solo al oferente adjudicado se le solicita la totalidad de los documentos. Gracias sus respuestas

answer: Se aceptarán los certificados indicados, sin embargo, al oferente adjudicado y si las condiciones lo permiten, se le solicitará los certificados emitidos por el Ministerio de Salud Pública.

description: Buenas noches. Los requisitos Certificado médico de no haber injerido sustancias psicotrópicasDrogas emitido por el Ministerio de Salud Pública actualizado, Certificado médico que acrediteóptimo estado de salud física, emitido por el Ministerio de Salud Pública actualizado,Certificado Psicológico emitido por el Ministerio de Salud Pública o por un profesional de saludmental. actualizado no lo están emitiendo en estos momentos por la crisis sanitaria. Pueden aceptarun certificado del Médico Ocupacional de la empresa quien es la persona encargada de la salud delos trabajadores y que esta registrada en el ACESS del MSP como también la psicóloga clínica dela empresa?  y los de no haber injerido sustancias de un laboratorio particular. ??? O en su defecto considerar la presentacn de estos requisitos solo al oferente adjudicado. Gracias sus respuesta, no contestar remitirse a los TDr

answer: El oferente debe entregar la propuesta con los requisitos solicitados por la entidad contratante.

description: buenas tardes se puede participar con una camioneta 4x2 año 2019 o necesariamente tiene que ser 4x4???? y en caso de ser asi, se puede presentar carta compromiso de compra ???? Considerar que deben evaluar disponibilidad y no propiedad

answer: El oferente debe entregar la oferta con los requisitos solicitados por la entidad contratante.

description: Buenas tardes se puede participar con un Jefe de Operaciones sin licencia de conducir??? sin que sea motivo de descalificacion, se dispondrá de una persona adicional para los traslados del Jefe de Operaciones. gracias sus respuestas

answer: Además de presentar la Oferta generada en formato .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078 Se adjunta Anexo.

description: ACLARACION

answer: Se adjunta el Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.

description: ACLARACION

name: VIPRISEP-VIGILANCIA PRIVADA Y SEGURIDAD PERSONAL CIA. LTDA.

name: SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.

name: SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA NACIONAL GUARANDA CONPAÑIANACIONALGUARANDA CIA.LTDA.

description: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA CENTROSUR

streetAddress: DEL FICO DEL PALTAN S/N SAN SEBASTIAN

L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA

streetAddress: FRANCIA 12 DE OCTUBRE 16-25 LIZARZABURU

legalName: L&M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA

region: IMBABURA

locality: IBARRA

streetAddress: JUAN DE DIOS NAVAS AV. ELOY ALFARO 1-49 SAGRARIO

streetAddress: TULCAN SEGUNDO MORENO S/N SAGRARIO

streetAddress: IMBABURA ALEJANDRO LOPEZ 4-149 SAN ANTONIO

streetAddress: GUAYAQUIL CALDAS N11-122 SANTA PRISCA

streetAddress: AV MARISCAL SUCRE PORTOVELO OE6-S32 LA MENA

title: Subasta


name: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONES LIVIANOS CON CAP DE CARGA MENOR A 3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR

name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS CAÑAVERAL

description: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y MIXTA CON CONDUCTOR

title: SIE-EECS-DF-048-2020-56835

answer: La contratación del servicio de alquiler de 4 Camiones Livianos para transporte personalgrupos de trabajo en el cantón Cuenca.

description: Buenos días. Una consulta. Necesitan camiones o camionetas doble cabina?. Realizo está pregunta por que en el pliego consta el Lote 1 64100 SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE PASAJEROS.

answer: Aclaración: Se adjunta acta de aclaración para envío de ofertas y convalidaciones con losrespectivos memorandos del SERCOP, se adjunta el pliego en PDF.

description: ACLARACION

answer: Aclaración: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAYdeberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposicionesespecíficas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, deacuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización deResoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios enla Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

description: SERVICIO PARA TRANSPORTE PERSONAL GRUPOS DE TRABAJO EN LA ZONA 1, 2 Y 3 DE LA DIRECCIÓN DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE CUENCA

streetAddress: Max Uhle Pumapungo s/n MONAY

locality: LA TRONCAL

streetAddress: AV. ALFONSO ANDRADE LUIS CORDERO S/N LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

title: Subasta


description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: Por cumplir con los requisitos solicitados.

title: PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, ETC., DE MATERIALES PLASTICOS

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, DIFUSORES, GLOBOS DE LUZ, DE MATERIALES PLASTICOS.

title: SIE-EECS-DF-068-2020-56835

answer: Se adjunta Acta de Aclaración sobre la entrega de ofertas.

description: ACLARACION

answer: Se adjunta Resolución de Delegación de la Máxima Autoridad.

description: ACLARACION

answer: Se adjunta Pliego Legalizado.

description: ACLARACION

description: POSTE DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 10 METROS DE LONGITUD X 400 KG. CARGA DE ROTURA

EQUISPLAST S.A.

streetAddress: ALBERTO MARIA ANDRADE DANIEL MUÑOZ 1-17 EL BATAN

FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.

streetAddress: TILINGO MANUEL CORDOVA GALARZA S/N CALACALI

title: Subasta


description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

title: PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, ETC., DE MATERIALES PLASTICOS

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: POSTE PLASTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: PARTES N.C.P. DE LAMPARAS, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO, SENALES ILUMINADAS, ROTULOS ILUMINADOS, DIFUSORES, GLOBOS DE LUZ, DE MATERIALES PLASTICOS.

title: SIE-EECS-DF-077-2020-56835

answer: Se adjunta Acta de Aclaración de Entrega de Ofertas.

description: ACLARACION

answer: Estimados señores:adjunto documentos de respaldo para la convalidación  de errores, se enviara tanto al correo indicado y físico

description: Se adjunta documento con la convalidación requerida.

description: POSTE DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE 12 METROS DE LONGITUD X 500 KG. CARGA DE ROTURA

title: Subasta


name: COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA LUIS CASTANIER ALCHER

description: Por haber cumplido con los términos de referencia establecidas en el pliego del proceso, así como dentro de la fase de puja haber ofertado el mejor costo dentro de la presente modalidad de contratación

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO  DE PASAJEROS

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DOBLE CABINA MENOR A 3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR

description: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y MIXTA CON CONDUCTOR

title: SIE-EECS-DF-079-2020-56835

answer: Acta de aclaración para entrega de ofertas y convalidaciones de procesos de contratación pública Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., con sus respectivos anexos

description: ACLARACION

answer: El conductor, deberá contar con licencia de conducir Tipo C en adelante .Se verificará la presentación de al menos un certificado de capacitación en uno o varios de los siguientes temas: Atención al cliente, Capacidad de trabajar en equipo o Concentración en el trabajo.

name: EMPRESA DE TRANSPORTES DANIEL PALACIOS S.A.

description: SALUDOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE.  EN EL CASO DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR DE LOS CONDUCTORES SON VALIDAS SOLO LAS LICENCIAS TIPO C ? O TAMBIÉN PUEDEN APLICAR CONDUCTORES CON TIPO DE LICENCIA TIPO D Y E, PUESTO QUE ELLO HAN  IDO EVOLUCIONANDO Y CAMBIANDO SU CATEGORIA CONFORME PASA EL TIEMPO.

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

name: COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS SANTA LUCIA S.A

description: SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD CARGA LIVIANA QUE INCLUYE CONDUCTOR: CAMIONETA DOBLE CABINA QUE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PORTA ESCALERA, CAJAS METALICAS DE SEGURIDAD, PORTA PERTIGAS, SOPORTES PARA ESCALERA DE EXTENSION, ADHESIVO DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS AGENCIAS DE PAUTE Y SIGSIG DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

streetAddress: AZUAY BENIGNO MALO S/N AZOGUES

streetAddress: DOCEAVA OESTE AV 25 DE AGOSTO Y SEGUNDA NORT S/N LA TRONCAL, CABECERA CANTONAL

title: Subasta


description: Por haber cumplido con los requisitos, especificaciones técnicas y términos de referencia establecidos en los pliegos del proceso, así como también dentro de la etapa de negociación, ha ofertado el mejor costo dentro de la presente modalidad de contratación.

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO  DE PASAJEROS

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DOBLE CABINA MENOR A 3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR

description: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y MIXTA CON CONDUCTOR

title: SIE-EECS-DF-080-2020-56835

answer: cta de aclaración para entrega de ofertas y convalidaciones de procesos de contratación pública Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., con sus respectivos anexos

description: ACLARACION

description: SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD CARGA LIVIANA QUE INCLUYE CONDUCTOR: CAMIONETA DOBLE CABINA QUE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PORTA ESCALERA, CAJAS METALICAS DE SEGURIDAD, PORTA PERTIGAS, SOPORTES PARA ESCALERA DE EXTENSION, ADHESIVO DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS AGENCIAS DE CAÑAR, SUSCAL, TRONCAL Y BIBLIAN DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR

legalName: COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANS SANTA LUCIA S.A

title: Subasta


description: PARTES  Y  PIEZAS  PARA  LOS  APARATOS   ELECTRICOS  DE ALUMBRADO  Y DE   SENALIZACION,   LIMPIA PA

description: Por cumplir con lo requerido por la entidad contratante.

title: PARTES Y PIEZAS  DE LOS APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; GENERADORES Y DISYUNTORES UTILIZADOS CON MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE SENALIZACION (EXCEPTO L

title: SIE-EECS-DF-091-2020-56835

answer: Favor observar a las especificaciones técnicas indicadas en el pliego.La cantidad es 700 unidades.

description: Dios los Bendiga, buen día, en si solo la parte cerámica solicitan o piden el kit completo incluyendo el cable que sale de la boquilla, ademas a esto la cantidad exacta cuantas son ya que en el pedido señalan esta numero 700.00000 y aquella cantidad no se entiende  por el punto puesto en medio de los ceros, provocando confusión.

answer: ACTA ACLARATORIA ENTREGA DE OFERTAS Y CONVALIDACIONES

description: ACLARACION

answer: Favor regirse al numeral  4.1.4 Experiencia general y específica mínima del pliego.

description: BUENAS DIOS LES BENDIGA. Pregunta1: UN FAVOR SE PUEDE PARTICIPAR CON LA EXPERIENCIA DE VENTAS DE MATERIAL ELECTRICO COMO AISLADORES DE REDES DE DISTRIBUCION, BATERIAS PARA UPS, MANTENIMIENTO DE UN ANGAR EN DONDE EXSISTIA BOQUILLAS E-40.  Pregunta2: SOLAMENTE SON BOQUILLA DE PORCELANA TIPO E-40, O TIENES ALGO ADICIONAL?

answer: Favor regirse al punto 1.2 de la Especificación Técnica del pliego.

description: sres comisión buenas tardes, debido a la pandemia que atraviesa nuestro país, solicitamos que así como la oferta esta autorizada a ser enviada por vía wetransfer, se acepte la omisión de las muestras y que se presenten fichas técnicas o catálogos del producto a ofertar para comprobar la calidad del mismo

answer: Para el presente proceso no aplica la lista de verificación de BPA, por lo que NO es necesario cumplir con el protocolo de BPA

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica,  por favor confirmar si la carta de compromiso de Gestión Ambiental, es aplicable para este proceso?

answer: Favor regirse al punto 1.2 de la Especificación Técnica del pliego.

description: 2.Estimados Señores de la Comisión Técnica, de acuerdo al ?ACTA DE ACLARACIÓN PARA ENTREGA DE OFERTAS Y CONVALIDACIONES DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.?, se menciona que por ?Frente a lo complejo y complicado que resulta en estos momentos la movilidad a nivel local y nacional, debido a las restricciones dictadas por las autoridades competentes, en procura de garantizar los derechos a la vida, salud e integridad física de la población y hasta que se superen la emergencia sanitaria y el estado de excepción se exhorta para que las ofertas y convalidaciones se sirvan enviarlas a través del correo electrónico institucional que CENTROSUR designó para este efecto? se solicita que esta misma aclaración se aplicable para la presentación de la muestra y NO sea solicitada.

answer: Para el presente proceso no aplica la lista de verificación de BPA, por lo que NO es necesario cumplir con el protocolo de BPA

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, por favor confirmar si el Anexo de verificación de BPA aplica para este proceso.

answer: Conforme lo requerido en la sección II del pliego la cantidad requerida son setecientas unidades 700

description: Estimados Señores de la Comisión Técnica, por favor confirmar si las cantidades solicitadas para este proceso son las correctas.

answer: Favor regirse al punto 1.2 de la Especificación Técnica del pliego.

description: BUENOS DÍAS POR FAVOR INFORMAR SI SE EXIGIRÁ LA MUESTRA, PARA NO PERDER EL TIEMPO ELABORANDO EL PLIEGO

answer: ACTA DE REVISIÓN DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

description: BOQUILLA DE PORCELANA TIPO E-40,

LOPEZ NAVARRO HENRY ROMEO

streetAddress: MARIANO CUEVA JUAN JARAMILLO 6-21 EL SAGRARIO

legalName: LOPEZ NAVARRO HENRY ROMEO

legalName: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO VINICIO

streetAddress: OE8A N24B LA GASCA N24-155 ALFARO (CHIMBACALLE)

legalName: RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCO VINICIO

SOLEDISPA MORA DENISSE ESTEFANIA

streetAddress: CDLA SAUCES IV MZ.374 A SESENTA METROS DE LA ESTACION DE LA LINEA 89 VILLA 19A TARQUI

legalName: SOLEDISPA MORA DENISSE ESTEFANIA

MARRIOTT S.A.

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: MARRIOTT S.A.

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

FLORES MARTINEZ ROSA MARLENE

streetAddress: ABELARDO J ANDRADE CAMINO A RACAR S/N SAN SEBASTIAN

legalName: FLORES MARTINEZ ROSA MARLENE

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 BELISARIO QUEVEDO

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA

streetAddress: AV. DIEGO DE VASQUEZ AV. 10 DE AGOSTO S/N BENALCAZAR

legalName: IMPORTADORA FERPROC MP CIA LTDA

title: Subasta

rationale: BOQUILLA DE PORCELANA TIPO E-40,


description: FUSIBLES

description: FUSIBLES

description: FUSIBLES PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V: CABLES DE FUSIBLE, EN TROZOS CORTOS Y GAZAS, RECEPTACULOS PARA FUSIBLES, ETC.

description: Por cumplir todo lo requerido por la Entidad Contratante.

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V

description: FUSIBLES

description: FUSIBLES

title: SIE-EECS-DF-095-2020-56835

answer: Se adjunta ACTA ACLARACIÓN ENTREGA OFERTAS Y CONVALIDACIONES

description: ACLARACION

answer: Se adjunta Pliego_SIE_095_2020

description: ACLARACION

answer: Muestra: Se debe entregar físicamente la muestra en la estación de guardianía de CENTROSUR, ubicada en la planta baja del edificio matriz en la Av. Max Uhle S/N y Av. Pumapungo, Cuenca, dentro del plazo establecido para la entrega de ofertas, conforme al cronograma del proceso publicado en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador SOCE. Además indicar que, la no presentación de la muestra es causal de rechazo de la oferta.

description: ACLARACION

answer: Favor debe regirse a lo solicitado en los pliegos Una muestra: BASE FUSIBLE CUCHILLA 1 POLO 500 V CON TERMINAL TIPO TALON DE 160 A.

description: Estimados buenas tardes, se solicita que se omita la presentación de muestras, ya que se estaría limitando la participación de mas oferentes por motivos de la movilidad en nuestro país, gracias

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: Se adjunta el Acta_Preguntas_ Respuestas_Y_Aclaraciones_SIE_095_2020

description: ACLARACION

description: PROVISIÓN DE BASE FUSIBLE CUCHILLA 1 POLO 500 V CON TERMINAL TIPO TALON DE 160 A

PACURUCU JULIO MARIA

streetAddress: SARAURCO RIO PAUTE 2-33 TOTORACOCHA

legalName: PACURUCU JULIO MARIA

Banegas Novillo Ana Rosario

streetAddress: VIA ANTIGUA AL VALLE  S/N VALLE

legalName: Banegas Novillo Ana Rosario

LUNA PORTERO LUCY LILIAN

streetAddress: PASAJE E14B AV. DE LOS NARANJOS N44-87 EL BATAN

legalName: LUNA PORTERO LUCY LILIAN

ALARCON VERDEZOTO GISELA MARIBEL

streetAddress: N76 CAMINO LOS EUCALIPTO C29 BENALCAZAR

legalName: ALARCON VERDEZOTO GISELA MARIBEL

title: Subasta


description: VARILLAS DE HIERRO RECUBIERTAS DE COBRE DE ALTA CONDUCTIVIDAD

description: BARRAS, VARILLAS Y PERFILES DE COBRE REFINADO: ANGULOS, CANOS, PLANCHAS, SECCIONES,  ETC.

description: Por haber cumplido con los requisitos y las especificaciones técnicas establecidos en el pliego del proceso, así como dentro de la fase de puja haber ofertado el mejor costo dentro de la presente modalidad de contratación.

title: BARRAS, VARILLAS Y PERFILES, DE COBRE

title: SIE-EECS-DF-097-2020-56835

answer: Acta de aclaración para entrega de ofertas y convalidaciones de procesos de contratación pública Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., con sus respectivos anexos

description: ACLARACION

answer: No, se debe regir a las especificaciones técnicas solicitadas y que son aprobadas por el MERNNR que se encuentran como anexo en el pliego.

description: ESTIMADOS SE PUEDE OFERTAR VARILLAS DE DIAMETRO 14,3MM CON TOLERANCIA +/- 0,2?

answer: No, se debe regir a las especificaciones técnicas solicitadas y que son aprobadas por el MERNNR que se encuentran como anexo en el pliego.

description: ESTIMADOS DESEAMOS RECTIFICAR NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, PODEMOS OFERTAR VARILLAS CON DIAMETRO 14.25MM CON TOLERANCIA +/- 0,05MM?

answer: No, se debe regir a las especificaciones técnicas solicitadas y que son aprobadas por el MERNNR que se encuentran como anexo en el pliego.

description: PODEMOS OFERTAR VARILLAS CON DIÁMETRO 14,25 MM CON TOLERANCIA +/- 0,05 MM Y RECUBRIMIENTO GARANTIZADO DE 254 MICRAS?

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES LEGALIZADAS

description: ACLARACION

name: ESEMEC COMPANIA DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A.

name: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

description: VARILLA DE ACERO RECUBIERTA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA

streetAddress: Max Uhle Pumapungo s/n MONAY

INELECTRIC CIA.LTDA.

streetAddress: JAIME ROLDOS GUAPONDELIG 1-38 HUAYNACAPAC

legalName: INELECTRIC CIA.LTDA.

ELECTROSPEED S.A.

streetAddress: MIRAFLORES AV. CARLOS JULIO AROSEMENA 101 TARQUI

legalName: ELECTROSPEED S.A.

XPERSACORP S.A.

locality: DURAN

streetAddress: SOLAR 15 ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: XPERSACORP S.A.

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: AV GENERAL ENRIQUEZ TANICUCHI S/N COTOGCHOA

HIDALCOM S.A.

streetAddress: TAMAYO WILSON N24-14 LA FLORESTA

legalName: HIDALCOM S.A.

TELEWEI S.A.

streetAddress: AV SHYRIS AV NACIONES UNIDAS N36-188 BENALCAZAR

legalName: TELEWEI S.A.

MEGACABLES S.A

streetAddress: DE LOS HELECHOS DE LOS CIPRECES LT 115 E5 KENNEDY

legalName: MEGACABLES S.A

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta


description: CONECTORES

description: CONECTORES

description: OTRAS PARTES Y PIEZAS PARA APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALME, CORTE, PROTECCION DE CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES IGUALES O SUPERIORES A 1000 V, CUADROS, PANELES (INCLUSO PANELES DE CONTROL NUMERICO), CONSOLAS, MESAS, CAJAS Y OTRASBASES

description: Por haber cumplido con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego del proceso

title: PARTES Y PIEZAS DE APARATOS DE CONTROL ELECTRICO O DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD

description: CONECTORES

description: CONECTORES

title: SIE-EECS-DF-098-2020-56835

answer: Acta de aclaración para entrega de ofertas y convalidaciones de procesos de contratación pública Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., con sus respectivos anexos.

description: ACLARACION

answer: Se adjunta el anexo de lo solicitado.

description: Por favor enviar el archivo "ESPECIFICACIONES TECNICAS Conector estanco dentado 16 a 95.xlsx", porque el que se encuentra en el Módulo Facilitador está dañado, no se puede abrir

answer: Si es necesario la presentación de muestra de acuerdo a lo solicitado en el pliego.

description: Es necesario presentar muestra del conector dentado?

answer: Se adjunta el anexo de lo solicitado.

name: MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE CIA. LTDA.

description: Por favor su ayuda subiendo la especificaciones tecnicas ya que el archivo del USHAY se enceuntra corrupto

answer: No, se debe presentar de acuerdo a lo solicitado en el pliego.

description: Estimados, Se aceptaran conectores de mayor rango en el principal cumpliendo con todas las condiciones tecnicas requeridas. Esto permitiria que ustedes lo usen en mas proyectos y se concideraria una mejora tecnica

answer: ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, el mismo que debe ser debidamente llenado con las especificaciones técnicas ofertadas e incluirlo en la oferta técnica que se presentará.

description: ACLARACION

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: Por favor indicar si se deden entregar todos los formularios que aparecen en el archivo FORMULARIOS OFERTA SIE ó se adjuntan solo los que se den reemplazar ?

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

description: CONECTOR DENTADO ESTANCO DE 16 A 95 MM2 (3-4/0 AWG) COND. PRINCIPAL, 4 A 35 MM2  (12-2 AWG)

legalName: EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.

SKYCOMPANY S.A.

streetAddress: TERCERA 110. KM. 5.5 DIAGONAL A LA PANADERIA PANKEYS S/N TARQUI

legalName: SKYCOMPANY S.A.

streetAddress: SANTIAGO DUARTE CALLE BRASIL OE3-33 LA CONCEPCION

legalName: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

title: Subasta


description: SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DOBLE CABINA MENOR A 3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR

description: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y MIXTA CON CONDUCTOR

name: COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSBOSCO S.A.

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO  DE PASAJEROS

title: SIE-EECS-DF-099-2020-56835

answer: Acta de aclaración para entrega de ofertas y convalidaciones de procesos de contratación pública Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., con sus respectivos anexos.

description: ACLARACION

answer: Se adjunta lo solicitado.

description: Buenos días, señores EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A., por favor me puede ayudar anexando a la presente página los documentos que hace referencia en el pliego:- Anexo 1 Términos de referencia- Anexo 2 Especificaciones Castillo- Proyecto de ContratoAdemás de ello solicito el Anexo 2 de especificaciones técnicas que debe presentar estos documentos no son posibles descargarse de la plataforma USHAY. Gracias por su compresión y ayuda.

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: Estimados EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A., indicar si es necesario llenar, firmar y adjuntar a la oferta física los documentos: FORMULARIO DE LA OFERTA Y CONDICIONES GENERALES DEL PLIEGO, que se encuentran como archivos en el presente proceso. En cuanto al FORMULARIO DE LA OFERTA este archivo ya nos da el USHAY y básicamente contiene la misma información además solicito que se indique que ítems se debe llenar de las CONDICIONES GENERALES DEL PLIEGO, ya que es un documento informativo, o solo se debe imprimir y adjuntar a la oferta presentada en físico. Favor aclarar acerca de los dos documentos, les agradecemos.

answer: Además de presentar la Oferta generada en el módulo MFC con extensión .USHAY deberán presentar como Anexos los Formularios de la Oferta: -1.1 Presentación y compromiso y -1.3 Nómina de socios, accionistas, partícipes mayoritarios de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales oferentes, en la versión actualizada Versión SERCOP 2.1, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos en relación a lo dispuesto en la Codificación y Actualización de Resoluciones del SERCOP, Conforme a lo indicado en las Resoluciones Externas N R.E.-SERCOP-2017-0000077 y R.E.-SERCOP-2017-0000078. En los pliegos consta el archivo con los formularios en la Versión 2.1, actualizada por el SERCOP.

description: ACLARACION

answer: Adjunto Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones Legalizada, y Anexo del Pliego

description: ACLARACION

description: SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD CARGA LIVIANA QUE INCLUYE CONDUCTOR: CAMIONETA DOBLE CABINA QUE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PORTA ESCALERA, CAJAS METALICAS DE SEGURIDAD, PORTA PERTIGAS, SOPORTES PARA ESCALERA DE EXTENSION, ADHESIVO DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS AGENCIAS DE MÉNDEZ, MACAS Y TAISHA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

streetAddress: JAIME AGETT 11 DE FEBRERO 6-45 SAN JUAN BOSCO, CABECERA CANTONAL

title: Subasta


name: COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXI MENDEÑOS LIBRES S.A.

title: SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO  DE PASAJEROS

description: SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CAMIONETAS DOBLE CABINA MENOR A 3,5 TONELADAS CON CONDUCTOR

description: SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y MIXTA CON CONDUCTOR

title: SIE-EECS-DF-100-2020-56835

answer: Acta de aclaración para entrega de ofertas y convalidaciones de procesos de contratación pública Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., con sus respectivos anexos

description: ACLARACION

description: SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE EN LA MODALIDAD CARGA LIVIANA QUE INCLUYE CONDUCTOR: CAMIONETA DOBLE CABINA QUE INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA PORTA ESCALERA, CAJAS METALICAS DE SEGURIDAD, PORTA PERTIGAS, SOPORTES PARA ESCALERA DE EXTENSION, ADHESIVO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA AGENCIA DE TIWINTZA DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

locality: SANTIAGO

streetAddress: CUENCA EUDOFILO ALVAREZ S/N SANTIAGO DE MENDEZ, CABECERA CANTONAL

title: Subasta