title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELGLR-020-21-462114

answer: Respuesta / Aclaración: De acuerdo a lo que se indica en el TDR, se requiere muestra del Ítem 2, SECCIONADORPORTAFUSIBLE 15 KV 100 A SIN ROMPECARGA

description: En las especificaciones técnicas se indica que NO se requieren muestras para ninguno de los 3 tipos de seccionadores solicitados, sin embargo, en los TDR se indica que SI se requiere muestra para el ítem 2. Favor aclarar. Es necesario presentar muestras de los equipos o no?

answer: Respuesta / Aclaración: En el TDR se solicita a los oferentes que presente Certificado de conformidad opruebas de ensayo, contando con el aval validación del SAE.

description: Indicar si se requiere o no presentar certificados SAE de los seccionadores solicitados en la etapa de presentación de ofertas.

answer: Respuesta / Aclaración: De acuerdo a lo que se indica en los Términos de Referencia, se requiere muestra delÍtem 2, SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 15 KV 100 A SIN ROMPECARGA

description: En caso de que se requiera la presentación de muestras se solicita se acepte también que se pueda presentar una muestra del ítem 1 o del ítem 3 y no solo limiten a que se entregue muestra del ítem 2, lo cual no tiene sentido ya que la diferencia principal entre un ítem y otro es la capacidad de corriente y el dispositivo rompearco. Solicitar específicamente muestras de un solo ítem presta para mal interpretaciones en que se esté direccionando el proceso y favoreciendo a algún oferente que cuente en stock con muestras de este ítem puntual.

answer: Respuesta / Aclaración: De acuerdo a lo que se indica en los Términos de Referencia, se requiere muestra delÍtem 2, SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 15 KV 100 A SIN ROMPECARGA

description: Solicitamos comedidamente se confirme si se requiere o no muestras para el item 2, en vista que en los pliegos y TDR se indica que si, pero en las especificaciones técnicas indica que no. Gracias

answer: Respuesta / Aclaración: Remitirse a lo indicado en el TDR y las Especificaciones Técnicas. Puede ofertar conseccionadores Tipo Bola, Tipo T, o cualquier otro tipo, tomando como referencia las figuras y forma de montajeNo se aceptarán: tipo K disposición en ?V? ni con aisladores de apoyo.

description: en la nota no. 5 dice "Todos los componentes del seccionador deberán ser nuevos y correctamente ensamblados incluyendo mecanismos de bloqueos y seguridades para evitar deformaciones o desubicaciones de éstos como parte integral del seccionador. Los seccionadores deben cumplir con los requerimientos de intercambiabilidad de acuerdo a la Norma ANSI C37.42" sin embargo en el punto 15 de la especificación dice:"FORMA CONSTRUCTIVA:Ver diseño constructivo del seccionador 15 kV, 200 A, con rompecarga" el cual hace referencia un seccionador que no cumple el criterito de la nota 5. Los seccionadores ABB en forma de T no son susceptibles de intercambiabilidad como el que se solicita en la especificación. favor indicar si se pueden ofertar otros seccionadores que no sean del tipo T.

answer: Respuesta / Aclaración: Remitirse a lo requerido en los Términos de Referencia

description: Estimados CNEL buenos días, favor su gentil ayuda se solicita que la muestra se pueda entregar hasta la etapa de convalidación de errores ya que al solicitar una muestra del extranjero toma alrededor de 15 dias, tener en cuenta que esta un feriado de por medio, nos apegamos a su buen juicio para el beneficio de su prestigiosa entidad al poder tener mas oferentes calificados y tengan un mejor precio en puja, gracias.

answer: Respuesta / Aclaración: Remitirse a lo requerido en los Términos de Referencia

description: Estimada comision tecnica. CONSIDERANDO: 1. El poco tiempo para presentar oferta, 2. La cancelación del proceso anterior, el SIE-CNELGLR-019-21, en el que no requerian muestra,  y 3. Las facilidades que las empresas contratantes deben dar a los oferentes para poder participar y pueda existir subasta de tal forma de que se demuestre en todo momento la probidad en el proceso. SOLICITO: Que la muestra que necesitan para la evaluacion tecnica pueda ser presentada por lo menos una semana despues de la presentación de la oferta, fecha que coincide con la fecha limite para presentar convalidaciones, es decir, hasta Noviembre 12 del presente a las 16h00.Gracias de antemano.

answer: Respuesta / Aclaración: Remitirse a lo requerido en los Términos de Referencia

description: Estimada Comisión técnica, solicitamos gentilmente la ampliación de la entrega de los bienes a 120 días, ya que los fabricantes se están demorando en las entregas por temas de la alta demanda de los buques. gracias

answer: Respuesta / Aclaración: Las figuras que se anexan en las especificaciones técnicas son referenciales, la formaconstructiva es similar en ambos tipos de seccionadores. El ítem 1 es seccionador para 100 A.

description: Estimada COmiión técnica, para el ítem 1 1.SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 15 KV 100 A CON ROMPECARGA, 15FORMA CONSTRUCTIVAVer diseño constructivo del seccionador 15 kV, 200 A, con rompecarga, favor confirmar que el diseño constructivo hace referecnia al de 100 amperios. gracias

answer: Aclaración 1: Se aclara que se requiere muestra del Ítem 2, SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 15 KV 100 A SINROMPECARGA

description: ACLARACION

description: GLR ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES MONOPOLARES PARA 15 KV - GD

ENERLUZ S.A.

streetAddress: AV. 33 GUILLERMO CUBILLO CALLE 18-I S/N TARQUI

legalName: ENERLUZ S.A.

PROENERGY S.A.

locality: MILAGRO

streetAddress: .  SOLAR 1 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: PROENERGY S.A.

VIRDECI S.A.

streetAddress: ARGENTINA ENTRE 6 DE MARZO Y AMBATO 921 GARCIA MORENO

legalName: VIRDECI S.A.

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: INDANZA AV. DE LA PRENSA 140 SANTA BARBARA

legalName: QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: AV GENERAL ENRIQUEZ TANICUCHI S/N COTOGCHOA

legalName: ESEMEC COMPANIA DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A.

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 BELISARIO QUEVEDO

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

streetAddress: RIO PALORA AV. AMAZONAS OE3-33 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: JR ELECTRIC SUPPLY & CIA


name: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

title: OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P.

currency: USD

Unidad

scheme: SERCOP

description: MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMAS DE RADIO COMUNICACIONES

scheme: CPC

description: PROVISION DE SERVICIOS DE LAS TELECOMUNICACIONES N.C.P. COMO EL TELEGRAFO, TELEX, Y SERVICIOS DE CONFERENCIAS DE AUDIO.

title: SIE-CNELGLR-021-21-462114

status: active

answer: Aclaración 1: Analizando el alcance del proceso, se determinó que se requiere el pago del 50% de pago anticipo, por lo que se modifica la forma de pago, requiriendo la póliza para la suscripción del contrato.ver acta

description: ACLARACION

answer: Se requiere un Certificado de servicio de mantenimiento o instalación de equipos Motorola o cambium Networks, cualquiera de las dos empresas.ver acta

description: Solicitan Certificado de servicio de mantenimiento o instalación de equipos Motorola o cambium networks.  Ambas empresas no están relacionadas, se puede presentar uno de esos certificados o deben presentarse ambos certificados?

answer: Se requiere un Certificado de servicio de mantenimiento o instalación de equipos Motorola o cambium Networks, cualquiera de las dos empresas.ver acta

description: Solicitan Certificado de servicio de mantenimiento o instalación de equipos Motorola o cambium networks. Ambas empresas no están relacionadas, se puede presentar solo uno de esos certificados o se requieren ambos certificados?

answer: Remítase al requerimiento del equipo mínimo indicado en el TDR.ver acta

description: Solicitan un vehículo 4x4 doble cabina, entiendo que es camioneta, aceptan un vehículo 4x4 5 puertas, no camioneta?

answer: Remítase al requerimiento del personal técnico mínimo indicado en el TDR.ver acta

description: Solicitan un ingeniero en telecomunicaciones para residente de obra, aceptan un ingeniero en electricidad especialización electrónica, con sólidos conocimientos de telecomunicaciones?

answer: Si existe disponibilidad para la instalación de las antenas dipolos y radio enlaces con antena externa en la torre autosoportada de CNT.Además, se tiene autorización y aprobación para la instalación de todo el sistema de Radio comunicación en infraestructura de CNT. ver acta

name: OFICINA COMERCIAL RAYMOND WELLS CIA. LTDA.

description: Estimados Señores, Existe disponibilidad de espacio en las torres de los sitios de CNT para instalar las antenas de 8 dipolos y las antenas parabólicas?, existe autorización de CNT ante la nueva carga que soportará cada torre?

answer: Las coordenadas de los cerros son los siguientes:   Los radios enlaces a instalar son Motorola y Cambium Networks.ver acta

description: Estimados Señores, Por favor enviar las coordenadas de los sitios para verificar si los enlaces de microonda tienen línea de vista y si las antenas son adecuadas para los mismos. Qué marca de radioenlaces se instalarán? Qué disponibilidad o capacidad de enlace se requiere como mínimo?

answer: El sistema de Radio comunicación a implementarse en los Cerros Balao, Santa Ana y Bijagual deben operar en cada sitio con itinerancia en cada Repetidora ya que actualmente Cnel Guayas Los Ríos tiene Repetidoras funcionando para el Sistema Durán Cerro Azul, Santa Ana y SE Durán Sur, Daule Cerro Lourdes y Quevedo Cerro Milidiahuan.Se adjunta la Topología de instalación de los Radio enlaces en la torre autosoportada de CNT y diagrama de equipos instalados en el rack de comunicación para el Sistema Durán Cerro Balao, Sistema Daule Cerro Santa Ana y Sistema Quevedo Cerro Bijagual. ver acta

description: Estimados Señores, Los sitios de repetición a implementarse deben operar en área extendida entre si y con los sitios existentes de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos? Si es así como y contra qué sitio deben implementarse las comunicaciones, por favor enviar un diagrama.

answer: Se adjunta la Topología de instalación de los Radio enlaces en la torre autosoportada de CNT y equipos instalados en el rack de comunicación para el Sistema Durán Cerro Balao, Sistema Daule Cerro Santa Ana y Sistema Quevedo Cerro Bijagual.  ver acta

description: Estimados Señores, pueden enviarnos una topología de los enlaces que desean instalar y una topología de como debe quedar cada sitio a implementarse?

description: “GLR SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE COBERTURA DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN DE CNEL EP GUAYAS LOS RIOS”

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: services

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

roles: buyer procuringEntity

region: GUAYAS

locality: GUAYAQUIL

countryName: ECUADOR

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

scheme: EC-RUC

MAFA COMUNICACIONES S.A.

streetAddress: AV. DE LAS AMERICAS  S/N TARQUI

legalName: MAFA COMUNICACIONES S.A.

initiationType: tender


description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y FIBRA OPTICA

description: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

description: por haber cumplido con todos los requerimientos mínimos solicitadospor la CNEL EP – UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL.

title: OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES N.C.P.

title: SIE-CNELGYE-001-21-462114

status: complete

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: de cuantos puntos comprende los ODF de cada sitio?. las distancias de da nodo ??  que pruebas comprenderia realizar para el mantenimiento preventivo??

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: como tecnicos sera valido tecniclos en Sistemas ??

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: favor aclara el tema de otros parametos: Requiere Reporte de Pruebas o Ensayos o Test Report y Certificados de Calidad?.. solicitan que la fibra que se oferte debe ser registrado en SAE ?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Con respecto al personal técnico, deberá presentar certificado de no impedimento emitido por el MDT y a su vez el certificado del IESS con corte al mes actual?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Estimados Señores: De acuerdo a lo establecido en el Art. 25 de la Resolución externa No. RE-SERCOP-2017-0000077 de fecha 12 de mayo de 2017, que indica: ??Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerando como válido para acreditar los dos tipos de experiencias?? SEGÚN LO DESCRITO, PUEDO PRESENTAR UN SOLO CONTRATO PARA LAS DOS EXPERIENCIAS?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Favor indicar si es válido tanto como experiencia general y especifica, los certificados y actas como residente o superintendente de obra o Director de Proyecto, y cuál es el porcentaje de calificación. Gracias!

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Con respecto al equipo mínimo:Se puede considerar un camión pequeño con todos o mejores atributos que una camioneta?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Acorde a RESOLUCIÓN 72 Codificación-Actualizada-23-de-diciembre-de-2016, Capítulo II, Art. 65, numeral 2 Tiempo de existencia legal de personas jurídicas.-"... para procedimientos de Contratación cuyo presupuesto referencial sea igual o inferior a USD $500.000,00 NO HABRÁ TIEMPO DE EXISTENCIA LEGAL MÍNIMA REQUERIDA??. Se entiende podrán participar las personas jurídicas empresas que hayan iniciado sus operaciones en el 2020? Se podrá establecer en Consorcio sin que afecte la existencia legal de uno de los participantes?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Estimados Señores Comisión técnica: de acuerdo a la normativa que regula la seguridad ocupacional de los trabajadores es necesario que el personal técnico mínimo presente el Certificado de Competencias Laborales en Prevención de Riesgos?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Estimada Comisión Técnica: El representante legal y/o representante técnico de una compañía puede concursar por su propia cuenta y qué porcentaje de la experiencia de la compañía asume este representante? Adicional a ello, ambos partícipes podrían concursar en Consorcio?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Se puede establecer un consorcio entre una persona natural y una jurídica?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Por favor confirmar el e-mail donde se pueda remitir por medio electrónico la oferta según oficio circular No. No. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C del SERCOP, gracias.

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Buen día, dado que las entidades públicas están exigiendo que todos los partícipes de la oferta no mantengan impedimentos con el estado, es necesario presentar el Certificado de no impedimento, emitido por la autoridad pertinente?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

name: INGENIERIA ELECTRICA Y REDES INGELEC S.A.

description: ESTIMADOS EN EL TEMA DE CERTIFICADOS DE LA SAE, SERÁ VÁLIDO FIRMA ÓPTICA QUE TIENE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD INEM, QUE CUMPLE CON TODOS LOS ESTÁNDARES SOLICITADOS?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: ESTIMADOS, PARA SUPERVISOR SERÁ VÁLIDO ING/LIC EN SISTEMAS?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Estimados, por favor se podría considerar opcional que todos los técnicos tengan certificado de prevención de riesgos laborales?. Gracias.

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Estimados, por favor aclarar que sucedería en caso de no existir mantenimientos correctivos? Se cancelaría el 60% o no se cancelaría?. Gracias.

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Estimados, por favor se podría detallar el SLA que solicitan?. Gracias.

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Estimados, por favor podrían considerar como opcional el certificado del SAE o a su vez que lo presente el oferente que sea adjudicado? pues el solicitar este certificado es una limitante que impide que todas las empresas puedan participar y eso es prohibido por ley.

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Estimados, por favor confirmar si los enlaces nuevos de fibra óptica se van o no a realizar?. Gracias.

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Estimados, por favor podrían facilitarnos la topología con medidas y recorridos reales. Gracias.

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Estimados, por favor considerar como opcionales los certificados de capacitación con las horas de entrenamiento que solicitan para cada miembro del personal que va a participar en el proyecto y más bien validar los certificados de experiencia del personal. Gracias.

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Estimados CNEL GYE su gentil ayuda con las siguientes preguntas:*Diámetro nominal del cable para fibra de 12 a 72 hilos: 11.1 mmPueden aceptar oferta con fibra con diámetro 9.4mm?*Diámetro nominal de loose tube para fibra de 12 a 72 hilos: 2.2 mmPueden aceptar oferta con loose tube con diámetro 2.1mm? *Mínimo radio de curvatura sin carga: 111mmPueden aceptar oferta con mínimo radio curvatura: 94mm* Mínimo radio de curvatura con carga: 222mmPueden aceptar oferta con mínimo radio curvatura: 188mm* Peso del cable 92 Kg/Pueden aceptar oferta con peso 62kg/km?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Pueden compartir  imágenes de los herrajes solicitados?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: EN LA FUNCION DE SUPERVSION Y RESPONSABLE DE LEVANTAMIENTO DE DATOS SE SOLICITA UN INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES, PARA ESTOS CARGOS SE VALIDARA AUN INGENIERO ELECTRONICO CON LA DEBIDA EXPERIENCIA

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: ?Según lo estipula la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Publica Art. 99 Responsabilidades. - En todos los procedimientos precontractuales previstos en esta Ley, los oferentes participarán a su riesgo. Los miembros de la asociación o consorcio contratista serán responsables solidaria e indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, indistintamente del plazo de duraciónde la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos de determinar su experiencia y cumplimiento. La experiencia adquirida en consorcio será 100% independiente del porcentaje de participación del asociado o accionista, será considerado este articulo para presente proceso si o no.?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: LA EXPERIENCIA ESPECIFICA PUEDE SER VALIDADA CON CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA EXTERNA DONDE SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE REDES DE FIBRA OPTICA Y CANALIZACION

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: SERA VALIDADO COMO EXPERIENCIA ESPECIFICA CONTRATOS DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA DE ULTIMA MILLA

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: HAY QUE TENER MATERIALES EN STOCK PARA EL MANTENIMIENTO Y CUALES SERIAN LAS CANTIDADES

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Certificado Calidad: La fibra de importación viene con certificados de calidad internacionales, el aval SAEservicio de acreditación ecuatoriana solicitado debe tomar tiempo obtenerlo y la presentación de la documentación para este proceso es pronta. Dicha certificación se puede solicitar al contratista que gane el proceso con el fin de tener más tiempo para obtener el aval SAE?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Documento: Test report por la fibra óptica es un documento emitido por fabricante, puede ser entregado por el contratista que gane el proceso, con el fin de tener más tiempo para procesar aval SAE?

answer: Revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: En el TDR no indican cantidad de metros por enlace, ni detalles de materiales, con base a esto los trabajos se van a facturar en base a tarifario o es llave en mano.?

answer: Existe una 01 aclaración, revisar acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: ACLARACION

name: OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

description: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA

HARNISTH SIGCHO ROBERTO ANDRES

streetAddress: SOLAR 21 TARQUI

legalName: HARNISTH SIGCHO ROBERTO ANDRES

MERA VILLAVICENCIO DIOGENES GEOVANNY

streetAddress: SOLAR 3 XIMENA

legalName: MERA VILLAVICENCIO DIOGENES GEOVANNY

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

SISTEMVIP S.A.

roles: supplier tenderer

streetAddress: ALBORADA 5TA ETAPA Y CALLE 11 SOLAR 4 TARQUI

legalName: SISTEMVIP S.A.

region: PICHINCHA

locality: QUITO

streetAddress: JOSE VIVANCO ISLA ISABELA N44-51 EL INCA

title: Subasta

status: successful

status: terminated


description: PARAFINA

description: PARAFINA

description: ACEITES LUBRICANTES DERIVADOS DEL PETROLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS: ACEITES BASES PARA LUBRICANTES, ACEITES BLANCOS (DE VASELINA O DE PARAFINA), ACEITES PARA HUSILLOS, ACEITE DISYUNTOR DE EJES, DE TRANSFORMADOR, ETC.

description: Por cumplir con todos los requisitos mínimos solicitados en los términos de referencia y pliegos del proceso.

title: ACEITES LUBRICANTES DE PETROLEO Y ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS, OTROS ACEITES PESADOS DE PETROLEO, ACEITES PESADOS OBTENIDOS DE MINERALES BITUMINOSOS (EXCEPTO CRUDOS) Y PREPARADOS PESADOS N.C.P. QUE CONTENGAN POR LO MENOS EL 7O porciento DE SUPESO DE

description: PARAFINA

description: PARAFINA

title: SIE-CNELGYE-020-21-462114

answer: Del Certificado de Distribuidor o Vendedor o Representante Autorizado emitido por el fabricante de los bienes, requerido como un requisito mínimo tanto en los términos de referencia y en los pliegos del proceso, el cual debe ser presentado en la oferta, se aclara que, en caso de provenir el documento del extranjero, este deberá ser traducido al idioma español y autenticado mediante sistema de apostilla, y dicho documento apostillado deberá ser presentado a la firma del contrato, por el proveedor que resultare adjudicado. Cabe indicar que, la Delegada Técnica del proceso, verificará la autenticidad de los certificados de Distribuidor o Vendedor o Representante Autorizado que se adjunte a la oferta.

description: ACLARACION

answer: Los oferentes participantes deberán adjuntar la imagen de la ubicación de Google Maps de las direcciones de las compañías o consorcios participantes en este proceso de contratación.

description: ACLARACION

answer: Por disposición interna de esta Unidad de Negocio, se informa a los oferentes que una vez adjudicado el proceso, para la firma del contrato deberán presentar en un plazo máximo de 8 días término, las garantías requeridas en el proceso.

description: ACLARACION

answer: buenas tardes, estimado CNEL EP, adjuntamos lo solicitado. saludos cordiales.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA

description: Del formulario 1.3 NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES DE PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES, presentado en su Oferta, se solicita aclarar el ?Domicilio Fiscal? de cada uno de los Accionistas.

answer: buenas tardes, Estimado Cnel EP, adjuntamos lo solicitado. Saludos cordiales.

answer: buenas tardes, estimado CNEL EP, adjuntamos lo solicitado. saludos cordiales.

description: Del Formulario 1.3 NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES DE PERSONAS JURÍDICAS, Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES, OFERENTES, presentado en su Oferta, se solicita aclarar el ?Domicilio Fiscal? de cada uno de los Accionistas.

description: ADQUISICIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO

mainProcurementCategory: goods

locality: DURAN

streetAddress: CUENCA GUILLERMO DAVIS 602 ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

title: Subasta

rationale: ADQUISICIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO


title: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR

title: SIE-CNELGYE-036-21-462114

description: SERVICIO DE TALLER PARA ASISTENCIA DE VULCANIZADA Y PARCHADA DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DE CNEL EP UN GYE Y OFICINA CENTRAL


title: OTROS SERVICIOS AUXILIARES N.C.P.

title: SIE-CNELGYE-037-21-462114

answer: En base a la convalidación efectuada,  procedo a adjuntar los documentos indicados.

description: Convalidar los documentos denominados como: ?26-37-Acta Definitiva Orden de Compra CyR OPORTUNICORP?, ?26- 37-CC Gori Gaitan?, ?26-37-CCO-Oportunicorp?, ?26-37-Complementario Febrero Oportunicorp?, ?26-37-Complementario Marzo Oportunicorp?, ?26-37-CONSTITUCION OPORTUNICORP?, ?26-37-Nombramiento Rep Legal?, ?26-37-RENTA 2020 OPORTUNICORP?, ?26-37-RUC OPORTUNICORP 2021?, ?26-37-RUP OPORTUNICORP 2020? y ?26-37-socios_accionistas?

description: Convalidar los documentos denominados: ?26-35-1-7-1_EXPERIENCIA GENERAL 1?, ?26-35-1-7-2_EXPERIENCIA GENERAL 2?, ?26-35-1-7-3_EXPERIENCIA ESPECIFICA 1?, ?26-35-1-8-1_SUPERVISOR?, ?26-35-1-8-2_ASISTENTE ADMINISTRATIVA? y ?26-35-1-8-3_NOTIFICADORES?

answer: SE ADJUNTA ACTA DE FINIQUITO, CONTRATO, FACTURA, COMPROBANTE DE RETENCION Y PAGOS CON CHEQUE DEBIDAMENTE NOTARIZADOS.

description: Convalidar el documento denominado ?26-33-Acta Fiscalizacion Megaplaza?.

answer: Estimados miembros de la comisión se procede a presentar la convalidación de errores del proceso SIE-CNELGYE-037-21, adicionalmente en el siguiente link se cargo la información requerida  https://drive.google.com/drive/folders/1j6NW4e4zdP6psBqXnbA2UuO3NmlIdDde?usp=sharing

description: Convalidar los documentos denominados como: ?26-31-7 ACTAS AFD AZOGUES-4-12-1-8?, ?26-31-ACTA CAF ESMERALDAS-F?, ?26-31-ACTA CIRCUITO EXPRESO?, ?26-31-ACTA DEFINITIVA AFD SURF?, ?26-31-ACTA DEFINITIVA ORQUIDEAS-F?, ?26-31-ACTAS DEFINITIVAS MARISCAL SUCRE-F?, ?26-31-CELULARES-7?, ?26-31-CONSOLIDADO ANDRES LEON?, ?26-31- CONSOLIDADO BOLIVAR DOMINGUEZc?, ?26-31-CONSOLIDADO ISAC QUIJIJE?, ?26-31- CONSOLIDADO MARCOS PESANTES?, ?26-31-CONSOLIDADO MIGUEL AVEIGA?, ?26-31- CONSOLIDADO RICARDO VILLARRUEL?, ?26-31-MOTO LONCIM ROJA-1?, ?26-31-MOTO RANGER AZUL-2?, ?26-31-MOTO URGILES-5?, ?26-31-MOTO VALENCIA-3-1?, ?26-31- MOTO VASQUEZ-4?, ?26-31-PLANES CELULAR 8?, ?26-31-RENTA 2020?, y ? 26-31- SERVICIO DE INTERNET?.

answer: Se aclara a todos los oferentes que podrán acreditar Experiencia Especifica en proyectos de ?INSPECCIONES Y/O NOTIFICACIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO?.

description: ACLARACION

answer: Se podrá presentar una carta de Compromiso de la oficina a arrendar, que cuente con los servicios básicos o en su defecto, el número de cuenta contrato para la verificación de los mismos para el Servicio de Internet, se podrá presentar contrato o compromiso de contrato con la operadora o proveedor de internet.

description: Estimados miembros de la comisión, para cumplir el requerimiento de servicios basicos en la oficina, es necesario incluir en el compromiso de arriendo  No. de suminostro eléctrico de CNEL Guayaquil, código de Interagua, y operadora telefonica vinculadas al predio, o en su defecto que documentación se requiere?

answer: De acuerdo a la página 12 de los términos de referencia, se evaluará la disponibilidad de los equipos más no la propiedad, para lo cual los oferentes deberán adjuntar cualquier documento mediante el cual acredite la disponibilidad, ya sea: compromiso de compra o alquiler, factura, títulos de propiedad, o declaración juramentada. De ser aplicable En caso de vehículos deberán presentar la matrícula y revisión vigente sea que el equipo sea de su propiedad o se ofrezca bajo arriendo. Los compromisos deberán estar suscritos por el oferente y el prominente vendedor/ arrendatario. Para el caso del compromiso de arriendo de oficina, esta deberá venir acompañada del pago del predio o escritura o título de propiedad.

description: Estimados miembros de la comisión, para cumplir el requerimiento del área de la oficina 12m2, es necesario incluir el predio y/o escritura de la misma donde conste dicha información?

answer: Si se considerará válido para acreditar experiencia específica.

description: Señores de la Comisión, como experiencia específica sirven los Contratos que digan: "ENTREGA DE FACTURA" y "ENTREGA DE NOTIFICACIONES DEL SERVICIO DE CORTE Y RECONEXION DE ELECTRICIDAD TIPO 1"?

answer: Estimado Oferente, deberá apegarse a lo solicitado en los Términos de referencia, en donde se solicita acreditar Experiencia General en ?ADMINISTRACIÓN O FISCALIZACIÓN O SUPERVISIÓN DEL SERVICIOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO EN MEDIA O BAJA TENSIÓN? y en la Experiencia Específica ?INSPECCIONES Y NOTIFICACIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO?. Se aceptarán los contratos o instrumentos presentados para la acreditación de la experiencia específica, si se evidencia en sus rubros o actividades las Inspecciones y/o Notificaciones en el Sector Eléctrico y si dichos rubros cumplen con el monto mínimo requerido en los pliegos del proceso.Notar que, de acuerdo al Art. 25 de la Resolución 77 del SERCOP, se indica que: ?Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias.?

description: Estimados Sres. Comisión Técnica Para validar la experiencia general aplica la experienciaadquirida en SERVICIO DE CORTE Y RECONEXIONES  Gracias

answer: Estimado Oferente, deberá apegarse a lo solicitado en los Términos de referencia, en donde se solicita acreditar Experiencia General en ?ADMINISTRACIÓN O FISCALIZACIÓN O SUPERVISIÓN DEL SERVICIOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO EN MEDIA O BAJA TENSIÓN? y en la Experiencia Específica ?INSPECCIONES Y NOTIFICACIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO?. Se aceptarán los contratos o instrumentos presentados para la acreditación de la experiencia específica, si se evidencia en sus rubros o actividades las Inspecciones y/o Notificaciones en el Sector Eléctrico y si dichos rubros cumplen con el monto mínimo requerido en los pliegos del proceso.Notar que, de acuerdo al Art. 25 de la Resolución 77 del SERCOP, se indica que: ?Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias.?

description: Estimados Sres. Comisión Técnica Para validar la experiencia especifica aplica la experiencia adquirida en SERVICIO DE NOTIFICACION DE CORTE Y RECONEXIONES DEL SERVICIO ELECTRICOGracias

answer: La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser emitida por la Aseguradora o Entidad Bancaria por lo tanto, esta entidad no puede proporcionar un modelo de esta garantía.

description: Para la garantía tal vez disponen de algún modelo o queda a libre decisión de los oferentes?

answer: La Garantía deberá ser presentada únicamente por el Oferente que resulte adjudicado, en la etapa previa a la suscripción del contrato.

description: Estimados la garantía se deberá presentar dentro de la oferta o únicamente la presentara el oferente adjudicado?

answer: La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá estar vigente hasta la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

description: Estimados por favor aclarar el tiempo de garantía solicitada para este proceso.

answer: De acuerdo a lo especificado en los términos de referencia y pliegos del proceso, las ofertas se receptarán única y exclusivamente a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS, mismas que para ser válidas deberán estar firmadas electrónicamente a través del aplicativo FIRMA EC

description: Estimados por favor detallar los medios de entrega de ofertas

answer: Si se considerará válido para acreditar experiencia específica.

description: Para validad la experiencia especifica será considerada como validad las  inspecciones para la atención de reclamos comerciales?

answer: Si se considerará válido para acreditar experiencia específica.

description: Para validar la experiencia especifica, será considerado como valido la experiencia en inspecciones para la atención de servicios nuevos ?

answer: Estimado Oferente, deberá apegarse a lo solicitado en los Términos de referencia, en donde se solicita acreditar Experiencia General en ?ADMINISTRACIÓN O FISCALIZACIÓN O SUPERVISIÓN DEL SERVICIOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO EN MEDIA O BAJA TENSIÓN? y en la Experiencia Específica ?INSPECCIONES Y NOTIFICACIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO?. Se aceptarán los contratos o instrumentos presentados para la acreditación de la experiencia específica, si se evidencia en sus rubros o actividades las Inspecciones y/o Notificaciones en el Sector Eléctrico y si dichos rubros cumplen con el monto mínimo requerido en los pliegos del proceso.Notar que, de acuerdo al Art. 25 de la Resolución 77 del SERCOP, se indica que: ?Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias.?

description: Estimados para validar la experiencia general y especifica se podrá presentar contratos en los que se realizo actividades de CORTE Y RECONEXIONES DEL SERVICIO ELECTRICO Y/O TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE FACTURAS DEL SERVICIO ELECTRICO?

answer: Estimado Oferente, deberá apegarse a lo solicitado en los términos de referencia, en donde se requiere acreditar experiencia en: Notificaciones o corte y reconexión o construcción de redes eléctricas o instalación, cambio o retiro de sistemas de medición o instalación de circuitos expresos o lectura de medidores o entrega de facturas podrá también acreditar experiencia en actividades de control en procesos de recuperación de cartera del sector eléctrico.

description: Estimados para validar la experiencia del personal solicitado  sera valido la experiencia en CORTES Y RECONEXIONES DEL SERVICIO ELECTRICO Y/O TOMA DE LECTURAS Y REPARTO DE FACTURAS?

answer: De acuerdo a la página 12 de los términos de referencia, se evaluará la disponibilidad de los equipos más no la propiedad, para lo cual los oferentes deberán adjuntar cualquier documento mediante el cual acredite la disponibilidad, ya sea: compromiso de compra o alquiler, factura, títulos de propiedad, o declaración juramentada. De ser aplicable En caso de vehículos deberán presentar la matrícula y revisión vigente sea que el equipo sea de su propiedad o se ofrezca bajo arriendo. Los compromisos deberán estar suscritos por el oferente y el prominente vendedor/ arrendatario. Para el caso del compromiso de arriendo de oficina, esta deberá venir acompañada del pago del predio o escritura o título de propiedad.

description: Estimados para  el mobiliario, equipos móviles, herramientas, uniformes, credenciales, tecnología internet, plan de datos y demás cosas necesarias para el desarrollo del proceso se podrán presentar compromisos de compra y de implementación?

answer: Estimado Oferente, deberá apegarse a lo solicitado en los Términos de referencia, en donde se solicita acreditar Experiencia General en ?ADMINISTRACIÓN O FISCALIZACIÓN O SUPERVISIÓN DEL SERVICIOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO EN MEDIA O BAJA TENSIÓN? y en la Experiencia Específica ?INSPECCIONES Y NOTIFICACIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO?. Se aceptarán los contratos o instrumentos presentados para la acreditación de la experiencia específica, si se evidencia en sus rubros o actividades las Inspecciones y/o Notificaciones en el Sector Eléctrico y si dichos rubros cumplen con el monto mínimo requerido en los pliegos del proceso.Notar que, de acuerdo al Art. 25 de la Resolución 77 del SERCOP, se indica que: ?Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias.?

description: Estimados para validar la experiencia general y especifica se podran presentar contratos de cortes y reconexiones o de toma de lecturas y entrega de facturas?  Favor responder si seran o no validos

answer: De acuerdo a la página 12 de los términos de referencia, se evaluará la disponibilidad de los equipos más no la propiedad, para lo cual los oferentes deberán adjuntar cualquier documento mediante el cual acredite la disponibilidad, ya sea: compromiso de compra o alquiler, factura, títulos de propiedad, o declaración juramentada. De ser aplicable En caso de vehículos deberán presentar la matrícula y revisión vigente sea que el equipo sea de su propiedad o se ofrezca bajo arriendo. Los compromisos deberán estar suscritos por el oferente y el prominente vendedor/ arrendatario. Para el caso del compromiso de arriendo de oficina, esta deberá venir acompañada del pago del predio o escritura o título de propiedad.

description: Estimados en caso de aceptar los compromisos de arriendo para la oficina se deberá adjuntar algún documento adicional favor detallar que documentos serán requeridos.

answer: De acuerdo a la página 12 de los términos de referencia, se evaluará la disponibilidad de los equipos más no la propiedad, para lo cual los oferentes deberán adjuntar cualquier documento mediante el cual acredite la disponibilidad, ya sea: compromiso de compra o alquiler, factura, títulos de propiedad, o declaración juramentada. De ser aplicable En caso de vehículos deberán presentar la matrícula y revisión vigente sea que el equipo sea de su propiedad o se ofrezca bajo arriendo. Los compromisos deberán estar suscritos por el oferente y el prominente vendedor/ arrendatario. Para el caso del compromiso de arriendo de oficina, esta deberá venir acompañada del pago del predio o escritura o título de propiedad.

description: Estimados para la disponibilidad de oficina se podra presentar una carta compromiso de arriendo firmada por el oferente?

answer: De acuerdo a la página 12 de los términos de referencia, se evaluará la disponibilidad de los equipos más no la propiedad, para lo cual los oferentes deberán adjuntar cualquier documento mediante el cual acredite la disponibilidad, ya sea: compromiso de compra o alquiler, factura, títulos de propiedad, o declaración juramentada. De ser aplicable En caso de vehículos deberán presentar la matrícula y revisión vigente sea que el equipo sea de su propiedad o se ofrezca bajo arriendo. Los compromisos deberán estar suscritos por el oferente y el prominente vendedor/ arrendatario.

description: En caso de aceptar compromisos de compra será valido que este firmado por el oferente o se deberá presentar algún documento adicional para hacer valido el compromiso de compra. Favor aclarar

answer: Estimado Oferente, si puede presentar carta de compromiso, de acuerdo a la página 12 de los términos de referencia, se evaluará la disponibilidad de los equipos más no la propiedad, para lo cual los oferentes deberán adjuntar cualquier documento mediante el cual acredite la disponibilidad, ya sea: compromiso de compra o alquiler, factura, títulos de propiedad, o declaración juramentada. De ser aplicable En caso de vehículos deberán presentar la matrícula y revisión vigente sea que el equipo sea de su propiedad o se ofrezca bajo arriendo. Los compromisos deberán estar suscritos por el oferente y el prominente vendedor/ arrendatario.

description: Estimados para el equipo minimo se puede presentar compromisos de compra?

answer: Estimado Oferente, en su oferta deberá incluir los precios unitarios.

description: Estimados es necesario presentar precios unitarios dentro de la oferta?

answer: La historia laboral para acreditar la experiencia del personal técnico mínimo, en caso de dependencia, podrá ser del mes en curso.

description: Estimados se puede presentar el historial del Iess del personal ofertado que tenga 1 mes de antiguedad. Es decir que se lo haya descargado en el mes de octubre..Favor responder si o no

answer: La historia laboral para acreditar la experiencia del personal técnico mínimo, en caso de dependencia, podrá ser del mes en curso.

description: En el caso del personal operativo serà obligatorio el cumplimiento que el historial laboral este actualizado a la fecha de publicación del proceso.

answer: No será objeto de descalificación sin embargo, esta Comisión Técnica verificará la vinculación entre oferentes a fin de evitar estratagemas en cumplimiento al Manual de Buenas Prácticas en Contratación Pública.

description: Saludos estimados  miembros de la comision tecnica, serà   objeto de descalificación que se repita el personal entre oferentes.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS ELECTRICOS GUAYAS Y QUIL ASOSERELEGU

description: GYE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, NOTIFICACIÓN PREVIO A COACTIVA, NOTIFICACIÓN DE TÍTULO DE CRÉDITO (PRECOACTIVA) PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LA CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL GC

PALACIOS CEVALLOS JORGE LENNIN

streetAddress: CDLA. SAUSES IV A TRES CUADRAS DEL MERCADO MUNICIPAL SAUCES 4 SOL.48 MZ.365F TARQUI

legalName: PALACIOS CEVALLOS JORGE LENNIN

Alarcón Pacheco Jorge Norberto

locality: NARANJAL

streetAddress: AV OLMEDO S/N Y PRIMERA ESTE, LADO CERVECERIA PILSENER S/N NARANJAL, CABECERA CANTONAL

legalName: Alarcón Pacheco Jorge Norberto

LAYMAN PIZARRO GABRIEL ALBERTO

streetAddress: SEXTA  100 TARQUI

legalName: LAYMAN PIZARRO GABRIEL ALBERTO

BAJAÑA ENDARA JUAN CARLOS

region: ESMERALDAS

locality: ESMERALDAS

streetAddress: PASAJE 12 PASAJE 10 11 SIMÓN PLATA TORRES

legalName: BAJAÑA ENDARA JUAN CARLOS

YAGUAL GOMEZ JOHAN ALEJANDRO

streetAddress: SOLAR 7 XIMENA

legalName: YAGUAL GOMEZ JOHAN ALEJANDRO

MARIN MONCADA CESAR ANTONIO

streetAddress: SOLAR 8 ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: MARIN MONCADA CESAR ANTONIO

OPORTUNICORP S.A.

streetAddress: AV AGUSTIN FREIRE AV FRANCISCO DE ORELLANA 5 TARQUI

legalName: OPORTUNICORP S.A.

CONSULTOMAX S.A.

streetAddress: CLEMENTE BALLEN BOYACA 644 ROCAFUERTE

legalName: CONSULTOMAX S.A.

JMPLECTRIC S.A.

streetAddress: SN SN SOLAR 15 TARQUI

legalName: JMPLECTRIC S.A.

streetAddress: 46 B SUR OESTE y Nicolas Segovia S/N XIMENA

TECPOWER S.A.

streetAddress: AV BENJAMIN CARRION   TARQUI

legalName: TECPOWER S.A.

LUPERA NAVARRETE WALTER ARTURO

region: LOS RIOS

locality: BABAHOYO

streetAddress: CALLE JUAN AGONOLETO AVENIDA 10 NUMERO 3728 BABAHOYO, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

legalName: LUPERA NAVARRETE WALTER ARTURO

ALEGRIA MACIAS EDWIN FERNANDO

streetAddress: JUAN AGNOLETO CALLE B 03 CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: ALEGRIA MACIAS EDWIN FERNANDO


streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

rationale: GYE MNNTO - ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES PARA TRABAJOS EN REDES AÉREAS Y SOTERRADAS - GD


rationale: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN Y REVISIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CLIENTES ESPECIALES


rationale: GYE ADQUISICION DE MEDIDORES ELECTRONICOS SL FORMA 2S CL-200 CONVENCIONALES GC


rationale: GYE MNTTO SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA Y EQUIPO CAMINERO GD


rationale: GYE ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES PARA DISMINUIR LA OBSOLESCENCIA - UNIDAD DE NEGOCIO GUAYAQUIL GTI


description: EQUIPO DE CALIBRACION PARA UNIDADES DE INYECCION SECUNDARIA DE VOLTAJE Y CORRIENTE

description: por ser el oferente habilitado, que ha cumplido con los requisitos exigidos en los pliegos y ha resultado ganador de la puja electrónica realizada en el portal institucional del SERCOP, con su oferta económica más baja

title: INSTRUMENTOS Y APARATOS (EXCEPTO OSCILOS - COPIOS Y OSCILOGRAFOS DE RAYOS CATODICOS) PARA MEDIR O VERIFICAR EL VOLTAJE, LA CORRIENTE, LA RESISTENCIA O LA POTENCIA, SIN DISPOSITIVO REGISTRADOR (EXCEPTO MEDIDORES DE SUMINISTRO O PRODUCCION DEELECTRICIDAD)

title: SIE-CNELLRS-002-21-462114

name: TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMRS CIA. LTDA.

description: LRS OP FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE DISTRIBUCION MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PRUEBAS DE SUBESTACIONES Y PARA PRUEBAS DEL ESQUEMA DE PROTECCIONES DE CNEL LRS GD

Wonsang Valle César Ernesto

streetAddress: SOLAR 22 TARQUI

legalName: Wonsang Valle César Ernesto

streetAddress: MARIANO POZO JOSE ANDRADE N74-98 CARCELEN

title: Subasta


description: OTROS SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS SIN INTERVENCION DE TIENDAS DE VENTA

description: por ser el oferente habilitado, que ha cumplido con los requisitos exigidos en los pliegos y en atención al resultado de la Puja inversa realizada, con su oferta económica más baja

title: SIE-CNELLRS-005-21-462114

description: LRS MNTTO ADQ MATERIALES MISCELANIOS PARA MANTENIMIENTOS DE DISTRIBUCION GD

MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO

streetAddress: AV. UNIVERSITARIA CALLE QUINTA S/N CLEMENTE BAQUERIZO

legalName: MAQUILON FALCONI FREDDY ANTONIO

MOREJON SALDIVIA NAHIN GREGORIO

locality: SAN JACINTO DE YAGUACHI

streetAddress: 21 DE JULIO ROCAFUERTE S/N SAN JACINTO DE YAGUACHI,CABECERA CANTONAL

legalName: MOREJON SALDIVIA NAHIN GREGORIO

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

title: Subasta


description: PARTES  Y  PIEZAS  PARA  LOS  APARATOS   ELECTRICOS  DE ALUMBRADO  Y DE   SENALIZACION,   LIMPIA PA

description: por ser el oferente habilitado, que ha cumplido con los requisitos exigidos en los pliegos y en atención al resultado de la Sesión Única de Negociación realizada, con su oferta económica más baja

title: PARTES Y PIEZAS  DE LOS APARATOS Y DISPOSITIVOS ELECTRICOS DE ENCENDIDO O DE ARRANQUE PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; GENERADORES Y DISYUNTORES UTILIZADOS CON MOTORES DE COMBUSTION INTERNA; APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO Y DE SENALIZACION (EXCEPTO L

title: SIE-CNELLRS-007-21-462114

answer: Tal como se indica en los TDR, se solicitan muestras ? Balastro electromagnetico tipo reactor para luminaria de vapor de Sodio deAlta Presión 150 W, 220-240 V, multitap doble nivel de potencia.? Balastro electromagnetico tipo reactor para luminaria de vapor de Sodio deAlta Presión 250 W, 220-240 V, multitap doble nivel de potencia.? Balastro electromagnetico tipo reactor para luminaria de vapor de Sodio deAlta Presión 400 W, 220-240 V, multitap doble nivel de potencia.? Ignitor arrancador luminaria de sodio, para 70-400W? Fotocontrol electrónico 1800 VA, 105 - 305 V AC, falla en encendido.? Lámpara de vapor de Sodio de Alta Presión, Boquilla E- 40, 100 W? Lámpara de vapor de Sodio de Alta Presión, Boquilla E- 40, 150 W? Lámpara de vapor de Sodio de Alta Presión, Boquilla E- 40, 250 W? Lámpara de vapor de Sodio de Alta Presión, Boquilla E- 40, 400 W? Base para fotocontrol, 1800 VA, 120/220 V, sujeción "L" de aluminio? Boquilla de Porcelana, Rosca E – 40

description: Estimados Señores favor indicar si se van a requerir muestras para este proceso

answer: Señores Oferentes, tal como se indica en las especificacionestécnicas del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables ex MEER, en elportal http://www.unidadespropiedad.com/, CATALOGO DIGITAL DE REDES DEDISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LUMINARIAS DOBLE NIVEL DE POTENCIA CONLÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN CON CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO,REVISIÓN: 10 DE FECHA: 2019-07-25, 8. BALASTO o BALASTRO, 8.8 Salidas de balasto:Nota 6: ?Borneras o conductores con un aislamiento que soporte temperaturasmayores o iguales a 105C y voltajes de hasta mayor o igual a 600V. La punta terminaldel conductor deberá ser estañada o con terminal pin universal.?Por lo tanto, se aceptará balastro con conductor, siempre y cuando cumpla con lasespecificaciones técnicas establecidas.

description: Estimados CNEL solicitamos que para los balastros solicitados se acepten con cable ya que esto no infiere en el funcionamiento del mismo tal como lo estipula en la NOTA 6 de las Especificaciones técnicas del MERNNR dan las dos opciones borneras o conductores, gracias

answer: De acuerdo al oficio MERNNR-SDCEE-2020-0342-OF emitido el 31/03/2020,se deberá presentar el informe de ensayo de flujo luminoso elaborado por el IIGE INER,donde se evidencie el cumplimiento de las especificaciones determinadas por el MERNNR.

description: ACLARACION

description: LRS SAPG OYM ADQUISICION DE MATERIALES PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CNEL EP LOS RIOS GD

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

MARRIOTT S.A.

locality: SAMBORONDON

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: MARRIOTT S.A.

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

title: Subasta


description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES PARA REDES DE DISTRIBUCION

description: Por ser el oferente habilitado, que ha cumplido con los requisitosexigidos en los pliegos.

title: PRODUCTOS METALICOS N.C.P. (INCLUSO ANCLAS, RIZONES Y SUS PIEZAS, DE HIERRO O ACERO; BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA TRITURADORAS O MOLEDORAS, DE HIERRO O ACERO; CANALONES, CUBIERTAS DE TEJADO, MARCOS DE CLARABOYA Y OTROS COMPONENTES FABRICADOS DE EDIFIC

description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES AEREOS

description: HERRAJES PARA REDES DE DISTRIBUCION

title: SIE-CNELLRS-008-21-462114

answer: Las fotografías solicitadas se encuentran en el documento de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.Adicional se indica que no se solicita muestras.

name: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE HERRAJES ELECTRICOS FADHELEC CIA.LTDA

description: Estimados señores de la comisión técnica, se solicita de favor adjuntar fotografías de los items 26, 27, 28, 29, 30 y 31 correspondientes a TERMINALES PLACA CABLE NEMA, ya que eso nos ayudará a la verificación para la calificación en el proceso de referencia. Adicional indicar si se debe proceder a la presentación de muestras, y si es así, confirmar que item.De antemano se agradece por su gentil ayuda.

answer: - Los certificados de conformidad avalados por el SAE se deberá entregar previa a la firma del contrato los certificados de conformidad, de pruebas, reportes de ensayos y cumplimientos de normas vigentes y avalados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad. Además, el certificado del SAE deberá estar vigente previo a la firma del contrato.-No se solicita muestras.

description: Solicitamos que no sea de carácter obligatorio la presentación de muestras y certificados de conformidad avalados por el SAE, debido al tiempo que existe desde la publicación del proceso y la presentación de ofertas.  El trámite para conseguir el certificado de conformidad toma alrededor de 10 días laborales y la recepción de muestras se encuentran demoradas por problemas de logística ocasionadas por la pandemia.

answer: No es necesario que vengan sumillados los documentos, ya que la presentación de los documentos es en digital.

description: Estimados señores, agradecemos aclarar si la oferta debe estar sumillada, teniendo en cuenta su presentación digital, saludos cordiales

answer: No es obligatorio

description: Estimados señores, agradecemos aclarar si la oferta debe presentarse numerada, teniendo en cuenta su presentación digital, saludos cordiales

answer: Ítem 14. Perno solicitado debe ser con una longitud 305 mm 3/4 x 12?, con un espesor 19 mm 3/4? y dimensión de la rosca plástica 50,8 mm 2?.

description: Estimados señores, en atención al ítem 14. Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 50,8 mm - 2 pulg, 19 x 305 mm - 3/4 x 12 pulg, agradecemos aclarar la longitud total del perno, teniendo en cuenta que en las especificaciones técnicas y en el plano hace referencia a 250 mm - 10 pulg y en el pliego a 305 mm - 12 pulg. Saludos cordiales

answer: Ítem 15. Las dimensiones 38X38X6X1800 MM.Ítem 16. Las dimensiones 38X38X6X700 MM.

description: Estimados señores, agradecemos aclarar las dimensiones del perfil L del ítems 15 y 16, Pie amigo de acero galvanizado, es de 38x38x6 mm o 40x40x6 mm como se describe en las especificaciones técnicas. Saludos cordiales

answer: Es obligatorio la presentación de estos documentos, en los pliegos SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS indica lo siguiente:?En fiel cumplimiento a la Resolución RE-SERCOP-2020-106 y Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C, se comunica que las ofertas deberán ser presentadas únicamente a través del Sistema Oficial de Contratación Pública – SOCE, siendo obligatoria la suscripción de las mismas de manera electrónica, para lo cual se deberán considerar los lineamientos establecidos en la Circular antes mencionada, misma que se anexa al presente pliego y la demás normativa pertinente. Se presentará también lo siguiente: Para dar fiel cumplimiento a las resoluciones RE-SERCOP-2017-0000077, RE-SERCOP-2017-0000078, RESERCOP-2019-0102, RE-SERCOP-2020-0103, RE-SERCOP-2020-106 y RE-SERCOP-2020-110 emitidas por el SERCOP, las ofertas presentadas deberán incluir: 1 Formulario de presentación y compromiso de conformidad al formato adjunto y 2 Formulario 1.3 adjunto Para el caso de los oferent

description: Estimados señores, saludos cordiales. En atención a los archivos anexos al pliego, agradecemos aclarar si con la oferta se deben anexar los formularios 1.1 Presentación y Compromiso y 1.3 Nomina de Socios, Accionistas o Partícipes de personas jurídicas y disposiciones específicas para personas naturales, oferentes, o adicionalmente el archivo de formulario de la oferta.

name: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

description: LRS MNTTO ADQUISICION DE HERRAJES Y TERMINALES PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS Y SUBESTACIONES 2021 GD

CONTRERAS CALI GREGORIO ELIECER

region: SANTA ELENA

locality: SANTA ELENA

streetAddress: BARRIO ENRIQUE SN Y DRQUE JUNTO A LA TIENDA JOSE S/N SANTA ELENA

legalName: CONTRERAS CALI GREGORIO ELIECER

streetAddress: AV. SIMON BOLIVAR  115 LLANO CHICO

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

title: Subasta


description: SERVICIOS DE TRANSMISION DE ELECTRICIDAD POR CUENTA PROPIA

description: por ser el oferente habilitado, que ha cumplido con los requisitos exigidos en los pliegos y en atención al resultado de la Sesión Única de Negociación realizada

title: SIE-CNELLRS-009-21-462114

description: LRS TRANSMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SERVICIO DE TELEMETRÍA EN MEDIDORES GPRS CON REGISTRO DE DEMANDA EN CNEL-EP UNIDAD DE NEGOCIO LOS RÍOS GC

SILVATECH S.A.

streetAddress: JOSE VICENTE TRUJILLO BOGOTA 413 XIMENA

legalName: SILVATECH S.A.

title: Subasta


description: RECONECTADORES CON AISLADORES DE PORCELANA PARA 15 KV

description: por ser el oferente habilitado, que ha cumplido con los requisitos exigidos en los pliegos y en atención al resultado de la Sesión Única de Negociación

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELLRS-010-21-462114

answer: Estimados en otros parámetros resueltos por la entidad indica:?Certificado de conformidad vigente y avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad. Además, el certificado del SAE deberá estar vigente a la presentación de la oferta.?, por lo que debe ser incluido en su oferta.

description: Estimada comisión tecnica, por favor confirmar de que equipos se deben entregar los certificados SAE.

answer: Estimados, el software solicitado será entregado por el oferente que resulte adjudicado en el momento que se entreguen los equipos.

description: Estimada comisión tecnica, por favor confirmar si la entrega del software la debe realizar el oferente adjudicado, dado que las ofertas se realizan por el SOCE.

answer: Estimados en otros parámetros resueltos por la entidad indica:?Certificado de conformidad vigente y avalado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE de acuerdo a lo señalado en el Art. 31 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la calidad. Además, el certificado del SAE deberá estar vigente a la presentación de la oferta.?, por lo que debe ser incluido en su oferta.Pregunta 4

name: DISGARPAR S.A. MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS

description: Estimado, Como en procesos anteriores de CNEL pedimos que la entrega del certificado SAE sea para el oferente adjudicado al momento de la firma del contrato. Disposición que ya se viene tomando en los procesos.

answer: Estimados en las condiciones particulares del pliego en la sección IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS indica:?Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias.?Por lo que cumpliendo lo que se indica en las condiciones particulares del pliego se calificaría la oferta en lo que a experiencia se refiere.ACLARACIONEn el punto 1,13 Nivel Básico de Aislamiento – BIL, se está solicitando un BIL mínimo de 125 KV, mientras en la norma IEC 62271-111:2005 se detallan los niveles de BIL típicos según el nivel de voltaje requerido, en base a la tabla 1 se aceptan equipos que contengan un BIL mínimo de 110 KV, para el punto 1,13 contenido en las especificaciones técnicas cuyo nombre de archivo es 21-23-et__lrs_mntto_reposicion_de_equipos_de_pro

description: Estimados, Favor confirmar si presentando una sola experiencia que cumpla con los montos y ladescripción especifica, se puede calificar. Gracias

answer: ACLARACIONEn el punto 1,13 Nivel Básico de Aislamiento – BIL, se está solicitando un BIL mínimo de 125 KV, mientras en la norma IEC 62271-111:2005 se detallan los niveles de BIL típicos según el nivel de voltaje requerido, en base a la tabla 1 se aceptan equipos que contengan un BIL mínimo de 110 KV, para el punto 1,13 contenido en las especificaciones técnicas cuyo nombre de archivo es 21-23-et__lrs_mntto_reposicion_de_equipos_de_proteccion_17-06-2021-signed-signed-signed.pdf

description: ACLARACION

description: LRS MNTTO ADQ DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA REPOSICION EN SUBESTACIONES Y REDES 2021 GD

streetAddress: AV. ANTONIO PARRA VELASCO EDUARDO KIGMAN SOLAR 1 TARQUI

QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: INDANZA AV. DE LA PRENSA 140 SANTA BARBARA

legalName: QUEMCO CIA. LTDA.

title: Subasta


description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS VEHICULOS DE MOTOR N.C.P.

description: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REMOLQUES, SEMIRREMOLQUES Y OTORS VEHICULOS DE MOTOR N.C.P.

description: Por ser el oferente ganador en lapuja y que ha cumplido con los requisitos exigidos en los pliegos

title: SIE-CNELLRS-011-21-462114

description: LRS SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO HIDRAULICO DE GRUAS Y CARROS CANASTAS GAF

PADILLA CERDAN SARA CRISTINA

streetAddress: Cdla. Abel Gilbert  Mz.B 56 S/N SOLAR 13 ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: PADILLA CERDAN SARA CRISTINA

ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON

streetAddress: CALLE DOCE AVA. ENTRE AYACUCHO Y HUANCAVILCA FRENTE DEL RIVER OESTE 718 FEBRES CORDERO

legalName: ARCALLE ARREAGA WILLIAM ANDERSON

LARA VELOZ RICARDO DANIEL

streetAddress: CUARTA H S/N DR. CAMILO PONCE

legalName: LARA VELOZ RICARDO DANIEL

AGUILERA MACIAS ADRIANA CAROLINA

streetAddress: SOLAR 01 TARQUI

legalName: AGUILERA MACIAS ADRIANA CAROLINA

title: Subasta


title: SELLOS PARA FECHAR LACRAR Y NUMERAR O SELLOS ANALOGOS, MANUALES; COMPONEDORES MANUALES Y JUEGOS MANUALES DE IMPRESION QUE LOS INCLUYEN; CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR Y CINTAS ANALOGAS, PREPARADAS PARA PRODUCIR IMPRESIONES; TAMPONES DE TINTA

description: TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION

description: TONER PARA EQUIPO MULTIFUNCION

description: TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS

title: SIE-CNELLRS-014-21-462114

answer: Se acepta 8D4U00 debido a que tiene el mismo rendimiento

description: Sres. En el item #2 solicitan 58D4U0E, el código solicitado no esta liberado para nuestra región, el código correcto es el 58D4U00 rendimiento de 55000 paginas. Favor corregir.

answer: Se acepta 56F4U00 debido a que tiene el mismo rendimiento

description: Sres. En el item #3 solicitan 56F4U0E, el código solicitado no esta liberado para nuestra región, el código correcto es el 56F4U00 rendimiento de 25000 paginas. Favor corregir.

answer: Se acepta 58D0Z00 por tener el mismo rendimiento la unidad de imagen.

description: Sres. En el item #15 solicitan 58D0ZA0, el código solicitado no esta liberado para nuestra región, el código correcto es el 58D0Z00 rendimiento de 150000 paginas. Favor corregir.

answer: Se acepta 56F0Z00 por tener el mismo rendimiento la unidad de imagen.

description: Sres. En el item #16 solicitan 56F0Z0E, el código solicitado no esta liberado para nuestra región, el código correcto es el 56F0Z00 rendimiento de 60000 paginas. Favor corregir.

answer: Se acepta 50F0Z00 por tener el mismo rendimiento la unidad de imagen.

description: Sres. En el item #17 solicitan 50F0ZA0, el código solicitado no esta liberado para nuestra región, el código correcto es el 50F0Z00 rendimiento de 60000 paginas. Favor corregir.

answer: Claro deben de ser nuevos, originales, fabricados por la misma de marca de las impresoras, no usados, no falsificados, no recargados, no remanufacturados, no genéricos, no compatibles.

description: Sres. con el afán de precautelar el correcto funcionamiento de sus equipos de impresión: Favor  ACLARAR si lo requerido en este proceso son cartuchos de tinta y tóner ORIGINALES en las MISMAS MARCAS DE SUS IMPRESORAS, para las cuales los requieren ,   que sean NUEVOS, en sus empaques originales del  Fabricante , NO usados, no falsificados, no recargados, no re-manufacturados, no genéricos , no compatibles.  Gracias

answer: Claro deben de ser nuevos, originales, fabricados por la misma de marca de las impresoras, no usados, no falsificados, no recargados, no remanufacturados, no genéricos, no compatibles.

description: Sres. Favor Aclarar si se pueden entregar tóner chinos re manufacturados marca POLYTONER o alternativos marca PREMIUM, IMAGE, KATUM, REVOLUTION  o similares. Gracias

answer: El principal objeto de la contratación se fundamenta en realizar la Adquisición de Toners y Suministros de impresión para las diferentes áreas de CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO LOS RÍOS mediante el sistema de Compras Públicas, con la finalidad de mantener disponibilidad en el stock de acuerdo a cada requerimiento.A continuación, se aclara la cantidad de suministros a requerirse en el proceso ?LRS ADQUISICION DE TONER, FUSOR, CILINDROS, FOTOCONDUCTORES Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS GAF?: REVISAR ACTA

description: ACLARACION

description: LRS ADQUISICION DE TONER, FUSOR, CILINDROS, FOTOCONDUCTORES Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS GAF

MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO

region: AZUAY

locality: CUENCA

streetAddress: MARISCAL SUCRE TOMAS ORDONEZ 3-12 SAN BLAS

legalName: MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO

SUQUILANDA TRONCOSO SANTIAGO ANTONIO

streetAddress: AV. 27 DE FEBRERO ARTURO VALENCIA MORA S/N HUAYNACAPAC

legalName: SUQUILANDA TRONCOSO SANTIAGO ANTONIO

GARCES MORENO IRMA DEL ROCIO

streetAddress: SOLAR 17 ELOY ALFARO (DURAN), CABECERA CANTONAL

legalName: GARCES MORENO IRMA DEL ROCIO

NAVARRETE VINCES ADRIANA LUCIA

streetAddress: SOLAR 7 TARQUI

legalName: NAVARRETE VINCES ADRIANA LUCIA

MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER

streetAddress: LUIS URDANETA RIOBAMBA ESQ 701 ROCA

legalName: MURILLO FLORES JOHNNY JAVIER

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI

PAPER COMPUT P-C S.A.

streetAddress: ALEJO LASCANO LOS RIOS 1509 TARQUI

legalName: PAPER COMPUT P-C S.A.

SHUGULI GUACOLLANTE HECTOR RODRIGO

streetAddress: JUNCAL JUAN VILLAURI N86-69 BENALCAZAR

legalName: SHUGULI GUACOLLANTE HECTOR RODRIGO

MATANGO LISINTUÑA ERICK DAVID

streetAddress: MIGUEL ANGEL LINEA FERREA E1-66 GUAMANI

legalName: MATANGO LISINTUÑA ERICK DAVID

COMSUPPLIES S.A

streetAddress: FOCH AV. 6 DE DICIEMBRE E8-39 SANTA PRISCA

legalName: COMSUPPLIES S.A


description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

description: CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: TERMINALES Y CONECTORES DE CABLES

description: CONECTORES PARA PUESTA A TIERRA

title: SIE-CNELMAN-002-21-462114

answer: Estimados acogerse a lo indicado en los Terminos de Referencia seccion -Direccion de entrega de Ofertas, la cual textualmente cita lo siguiente: ?Acorde a lo señalado en la Codificación y Actualización de Resoluciones y Circular Nro. SERCOPSERCOP-2020-0022-C emitidas por el SERCOP, todas las ofertas deberán ser presentadas por los oferentes, única y exclusivamente a través del Portal de COMPRAS  PÚBLICAS, mismas que para ser válidas deberán estar firmadas electrónicamente a través del aplicativo FIRMA EC.?

description: POR FAVOR FACILITAR INFORMACION DE CORREO ELECTRONICO PARA ENVIAR OFERTA

answer: Estimado Sírvase a encontrar adjunto lo solicitado de la Especificaciones Técnica como Anexo 2.

description: Estimados señores por favor subir el archivo de especificaciones técnicas solicitadas. Gracias

answer: En los casos de actualización o inclusión de códigos CPC, el trámite respectivo deberá realizarse de forma oportuna. Su solicitud no procede.

description: Por favor ampliar la fecha de presentación de la oferta. Por una resolución del SERCOP, algunos oferentes tenemos que actualizar la CIIU del RUC ante el SRI, para luego solicitar la recategorización de CPC al SERCOP. Pero por la emergencia de la pandemia estas instituciones están en teletrabajo y el proceso demora más de 15 días

answer: Estimado considerando lo indicado en los terminos de referencia seccion -Direccion de entrega de Ofertas, que en su parte pertinente indica: ? ?todas las ofertas deberán ser presentadas por los oferentes, única y exclusivamente a través del Portal de COMPRAS  PÚBLICAS, mismas que para ser válidas deberán estar firmadas electrónicamente a través del aplicativo FIRMA EC.? Al recibirse las ofertas de manera Digital, su solicitud no procede.

description: Por favor ampliar la fecha de presentación de la oferta. Debido al rebrote del Covid19 a nivel mundial, los fabricantes se están demorando 15-20 días en enviar las ofertas. Si se amplia la fecha de presentación de la oferta, más oferentes podremos participar, lo que será beneficioso para CNEL MAN como entidad contratante

answer: Estimado considerando lo indicado en los terminos de referencia seccion -Direccion de entrega de Ofertas, que en su parte pertinente indica: ? ?todas las ofertas deberán ser presentadas por los oferentes, única y exclusivamente a través del Portal de COMPRAS  PÚBLICAS, mismas que para ser válidas deberán estar firmadas electrónicamente a través del aplicativo FIRMA EC.? Al recibirse las ofertas de manera Digital, su solicitud no procede.

description: Ampliar el plazo de presentación de la oferta 1-2 semanas. Por la nueva emergencia, se necesita más tiempo para tener toda la documentación para la respectiva presentación de la oferta

answer: Estimado considerando lo indicado en los terminos de referencia seccion -Direccion de entrega de Ofertas, que  en su parte pertinente indica: ? ?todas las ofertas deberán ser presentadas por los oferentes, única y exclusivamente a través del Portal de COMPRAS  PÚBLICAS, mismas que para ser válidas deberán estar firmadas electrónicamente a través del aplicativo FIRMA EC.?Al recibirse las ofertas de manera Digital, su solicitud no procede.

description: Aparte de las elecciones del 11 abril, hay nuevas restricciones y toques de queda en varias ciudades lo que dificulta la preparación de la oferta. Por favor ampliar 1-2 semanas la fecha límite.

description: MAN – MNTTO ADQUISICIÓN DE GRAPAS, CONECTORES Y TERMINALES - GD

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

SKYCOMPANY S.A.

streetAddress: TERCERA 110. KM. 5.5 DIAGONAL A LA PANADERIA PANKEYS S/N TARQUI

legalName: SKYCOMPANY S.A.

POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: E13 CALLE M S6-559 ELOY ALFARO

legalName: POTOSI VASQUEZ ENRIQUE FABIAN

streetAddress: AV. SIMON BOLIVAR  115 LLANO CHICO

legalName: FABRICACION Y DISTRIBUCION DE HERRAJES ELECTRICOS FADHELEC CIA.LTDA

title: Subasta


description: OTROS APARATOS PARA PROTECCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V: CONMUTADORES ELECTRICOS.

description: OTROS APARATOS PARA PROTECCION DE CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V: CONMUTADORES ELECTRICOS, AISLADORES, DISPOSITIVOS DE PREVENCION DE SOBRECARGAS, LIMITADORES DE TENSION, ETC.

description: CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA VOLTAJES NO SUPERIORES A 1000 V

title: SIE-CNELMAN-004-21-462114

answer: Estimados Señores, adjunto a la presente sírvase encontrar la convalidación de errores solicitada en el proceso SIE-CNELMAN-004-21 para el ?MAN MNTTO ADQUISICION DE ACEITE DIELECTRICO, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION GD Anexo Digital 26 de acuerdo al pliego de la oferta recibido en el formulario 1.12

description: 1.Sírvase presentar el anexo digital 26 de acuerdo al pliego de su oferta recibida en el formulario 1.12.

description: MAN MNTTO ADQUISICION DE ACEITE DIELECTRICO, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION GD

REYNA OSTAIZA BERNABE ALBERTO

region: MANABI

locality: MANTA

streetAddress: 10 AV. 28 Y 29 S/N MANTA

legalName: REYNA OSTAIZA BERNABE ALBERTO

title: Subasta


description: SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA PARA LA ILUMINACION PUBLICA

description: LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: CUMPLE CON LO REQUERIDO POR LA ENTIDAD

title: OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)

title: SIE-CNELMAN-010-21-462114

answer: El Valor de VAE es aplicado solo para las luminarias y postes.

description: Confirmar que el VAE declarado es solamente para los productos Luminarias y postes, ya que el CPC 465390014 del proceso corresponde a este tipo de bien, por lo tanto, el brazo no es parte del VAE a declararse. Realizamos la consulta porque en procesos del Gobierno Anterior cualquier oferente que se presentaba como fabricante de brazos indicaba que era productor Ecuatoriano del producto, obteniendo preferencia, lo cual era una trampa, ya  que todos conocemos que las luminarias LED y postes opalescentes son productos de importación.

answer: Los anexos 1 corresponden a las especificaciones técnicas de los Ítems requeridos en el proceso el anexo 1 especificaciones de brazo luminarias, se debe de considerar ya que es un complemento de la luminaria.

description: Estimados, este proceso se refiere a la adquisición de postes opalescentes y luminarias, pero se ha adjuntado el anexo 1, correspondiente a brazos de luminarias, por favor aclarar esto.

answer: Es correcto. Se aclara que la experiencia específica también será válida con la Provisión y/o ventas de luminarias Led de Alumbrado público y postes opalescentes con los montos mínimos descritos en los términos de referencia.

description: Estimados señores de la comisión técnica favor Aclarar si  la experiencia especifica requerida correcta es en  adquisición y/o ventas de luminarias LED y Postes..... o es provisión y/o ventas, ya que en el pliego se entiende que con el hecho de adquirir luminarias se validaria la experiencia .

answer: Es aceptado cargas de rotura mayor o igual a 500 kg.

description: Favor aclarar la carga de rotura al ser postes que van a estar en el territorio ecuatoriano deben estar bajo los requerimientos del MEER, los mismos que solicitan 500 kg y no 510 kg.

answer: Se acepta el cumplimiento de la norma NTE INEN 2657 o ANSI C136.20, como se detalla en las especificaciones técnicas Anexo 1.

description: Favor aclarar por que no se solicita al ser postes de PRFV y al estar en Ecuador y haber fabricantes nacionales el cumplimiento de la norma INEN 2657

answer: El Ciclo 7 y el Ciclo 2 de la norma ASTM G154 son los ciclos que mejor representan la condición de ?intemperie? ya que cuenta con aplicación de humedad. Sin embargo se acepta lo indicado en las especificaciones del MEER con fecha 20/07/2021.

description: En el numeral 2.5 de la especificación técnica de los postes se solicita ensayo de rayos UV según norma ASTM G 154, ciclo 2 y ciclo 7. se debería solicitar ciclo según la norma ANSI C 136.20 que es la norma de la fabricación de postes. El ciclo a solicitar debe ser "El poste se someterá a ensayos según la norma ASTM G154-12a, con ciclo de exposición 4 horas de irradiación a 60C y 4 horas de condensación a 50C, con lámparas fluorescentes QUV ?A? por un mínimo de 5 000 horas y tiene que cumplir con las condiciones acordadas con los clientes." El mismo se ratifica en las nuevas especificaciones del MEER con fecha  20/07/2021

answer: No se solicita que el poste tenga Hand Hole ya que la instalación de la luminaria LED interna se hace por la cima del poste, con el fin de evitar el vandalismo.

description: Favor aclarar por que al ser postes de iluminacion con componentes internos y cableado interno no se solicita un manhole de inspeccion y conexion

answer: Se aceptan normas similares a la norma ASTM D635 y avalado por el OAE como se indica en la nota 7 de las especificaciones técnicas Anexo 1.

description: Favor aclarar que para proveedores extranjeros de postes de PRFV según la nota 7 se solicite ensayo de auto extinción avalado por el SAE al igual que a los nacionales.

answer: Se aceptaran de acuerdo a la norma ASTM D635, ítem 2.7 de las especificaciones técnicas Anexo 1, y avalado por la OAE como lo indica la nota 7 y  al Ciclo 2 y Ciclo 7 de la norma ASTM G154.

description: Favor aclarar que los proveedores extranjeros de postes de PRFV según la nota 7, deben presentar ensayo de rayos UV y autoextincion avalados por el SAE

answer: No es necesario la presentación de muestras. Los oferentes deberán adjuntar todos los soportes que validen lo solicitado en las especificaciones técnicas.

description: favor aclarar si es necesario la presentación de una muestra de la luminaria según el numeral 13.1 o debido a la situación actual se puede enviar únicamente catalogos, ensayos y fotografias.

answer: Se acepta que la carga de rotura sea igual o superior a los 500Kg. Los postes PRFV requeridos en este proceso deben ser opalescentes a fin de visualizar diferentes escenarios con iluminación interna homogénea.

description: Estimados miembros de la comisión técnica por favor aclarar que se dará preferencia a la producción nacional, puntualmente a los fabricantes de postes de PRFV que cuentan con sello de calidad INEN ya que en las especificaciones técnicas no se solicita el cumplimiento de la norma INEN 2657 ni se solicitan las especificaciones técnicas del MEER como en la carga de rotura que es 500 kg.

answer: VER ACTA DE PREGUNTA , ACLARACIONES Y RESUESTA.

description: Por favor subir los parámetros de cálculos para las simulaciones de iluminación

answer: Si, en cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas Anexo 1.

description: Se puede ofrecer luminarias de menor potencia y que cumplan con los niveles requeridos ?

answer: Para demostrar cumplimiento del IK 08 en conjunto óptico requerido presentar protocolo de prueba según IEC 62262. Para demostrar cumplimiento índice de hermeticidad IP66, presentar protocolo de prueba según IEC60598.

description: Estimada Comisión Técnica: La norma IEC 60598-1 con la IEC 60598-2-3 realizan varias evaluaciones y pruebas de la luminaria para pasar y adquirir el certificado de calidad de luminaria, las cuales se incluye la de resistencia a impactos según IEC 62262 y de hermeticidad según IEC 62529. Confirmar que se cumple con los numerales 12.2.6 y 12.2.8 de las Especificaciones Técnicas de las luminarias LED con la presentación del Reporte de pruebas según IEC 60598 y además detallando la página del reporte donde se cumple y se pasa la prueba.

answer: Para demostrar cumplimiento de las normas IEC61347 y 62384 de los drivers, IEC62643 de los SPD, IEC 62031 de los módulos e IEC62471 de la luminaria, presentar certificados de cumplimiento y/o protocolo de pruebas de organismos y/o laboratorios debidamente acreditados.

description: Estimada Comisión Técnica: La norma IEC 60598-1 con la IEC 60598-2-3 realizan varias evaluaciones y pruebas a cada material de la luminaria para pasar y adquirir el certificado de calidad de luminaria, las cuales se incluye la de driver según IEC 61347 y/o IEC 62384, SPD según IEC 61643, módulo LED según IEC 62471 e IEC 62031. Confirmar que se cumple con los numerales 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5 y 12.2.7 de las Especificaciones Técnicas de las luminarias LED con la presentación del Reporte de pruebas según IEC 60598 y además detallando la página del reporte donde se evalúa el material.

answer: Se aceptaran de  ambas normas.

description: Estimada Comisión: en el numeral 12.3.2 de las especificaciones técnicas de Luminarias LED, solicitan el certificado según EN 55015, confirmar que se acepta el certificado según CISPR 15, tomando en cuenta que la norma europea EN 55015 se basa en la norma internacional IEC CISPR 15 y que nuestra normativa local para luminarias se basa en norma internacional IEC.

answer: Para demostrar cumplimiento de las normas requeridas presentar certificado de cumplimiento y/o protocolo de pruebas de organismos y/o laboratorios debidamente acreditados por organismos reconocidos internacionalmente.

description: Confirmar que se respetará la NOTA 12 o en su defecto el numeral 9 del RTE 069 1R.

answer: Estimados, el Título IV, ?PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS?, Capítulo III de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública?, establece disposiciones relativas a los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica, estacando principalmente lo enunciado en el artículo 265, que dispone: ?? el presupuesto referencial no será visible, sin embargo, las entidades contratantes deberán registrarlo al momento de la creación de dicho procedimiento en el Sistema Oficial de Contratación del Estado -SOCE. El presupuesto referencial deberá ser elaborado conforme a lo dispuesto en la presente Codificación? y, el inciso segundo del artículo 266, que manifiesta:  VER ACTA DE PREGUNTA Y ACLARACIONES

description: Es alarmante y preocupante ver como no se esta optimizando el gasto publico y con tantas necesidades que existen en CNEL Manabi, la actual administracion establezca un presupuesto referencial de USD 212.000 para comprar 56 postes con doble luminaria. Es decir US $ 3785 por cada poste luminico con doble luminaria. Favor informar a los oferentes y a la ciudadania el estudio de mercado con firmas electronicas de responsabilidad para los precios que se han establecido para este proceso especifico. Se informara a las autoridades de control y al ing rafael vasquez de cnel matriz para que evalue la conveniencia o no de ese proceso a precios referenciales tan altos

answer: La pregunta en referencia no tiene ninguna relación para la calificación da las ofertas en base a los pliegos y especificaciones técnicas solicitadas a los oferentes que participen en este proceso.

description: Favor indicar si los postes opalescentes que fueron instalados en los exteriores de las oficinas de CNEL Manabi fueron contratados mediante alguna modalidad -menor cuantia subasta inversa- de ser asi favor indicar el codigo del proceso o simplemente se trato de una prueba piloto para aprobar el proyecto.

answer: Estimados, el Título IV, ?PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS?, Capítulo III de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública?, establece disposiciones relativas a los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica, estacando principalmente lo enunciado en el artículo 265, que dispone: ?? el presupuesto referencial no será visible, sin embargo, las entidades contratantes deberán registrarlo al momento de la creación de dicho procedimiento en el Sistema Oficial de Contratación del Estado -SOCE. El presupuesto referencial deberá ser elaborado conforme a lo dispuesto en la presente Codificación? y, el inciso segundo del artículo 266, que manifiesta:  VER ACTA DE PREGUNTA, ACLARACIONES Y RESPUESTA.

description: Favor indicar si el precio referencial incluye el suministro de transformadores de distribucion y conductores electricos? Pareceria que si porque el precio que pagan por el proceso es excelente y creemos que faltan de subir las especificaciones tecnicas de los transformadores y conductores para incluirlos en la oferta. Sirvanse aclarar por favor

answer: Estimados, el Título IV, ?PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS?, Capítulo III de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública?, establece disposiciones relativas a los procedimientos de Subasta Inversa Electrónica, estacando principalmente lo enunciado en el artículo 265, que dispone: ?? el presupuesto referencial no será visible, sin embargo, las entidades contratantes deberán registrarlo al momento de la creación de dicho procedimiento en el Sistema Oficial de Contratación del Estado -SOCE. El presupuesto referencial deberá ser elaborado conforme a lo dispuesto en la presente Codificación? y, el inciso segundo del artículo 266, que manifiesta:  VER ACTA DE PREGUNTA, ACLARACIONES Y RESPUESTA.

description: Como dato referencial, un poste de hormigon de 12x500 kgs se paga alrededor de usd 250 en procesos de obra, mientras que para un poste de fibra de vidrio el precio referencial asciende a usd 600. Consulta: por que estan poniendo un precio tan alto para este tipo de poste opalescente llegando a casi US $ 3000 por poste ya que una luminaria de 240w no cuesta mas de USD 350? Cuales fueron las empresas que ofertaron para elaborar el presupuesto referencial? Les pedimos de forma respetuosa informacion clara y precisa que nos permita entender por que ese desfase tan grande y para analizar detenidamente si los recursos publicos se estan manejando con mesura. Ya que hemos visto pruebas de postes en los exteriores de las oficinas centrales de CNEL Manabi pero eso no quiere decir que los proveedores establezcan precios fuera de la realidad de mercado. Si a la administracion de turno gusta de este tipo de postes coloridos se debe hacer conciencia de optimizar los recursos

answer: Todos los oferentes deberán adjuntar los documentos de respaldo que indiquen:

description: ACLARACION

answer: 1.-La configuración de los controladores deberá ser vía remota con la finalidad de crear diferentes eventos o escenarios en cada uno de los postes opalescentes.

description: ACLARACION

answer: 2.-Los equipos para el sistema de iluminación deberán ser compatibles para poder ser integrados a una plataforma Central de gerenciamiento de IoT.

description: ACLARACION

answer: 3. La interoperabilidad y la interconexión de diferentes dispositivos se deben manejar con protocolos abiertos. Bajo una plataforma que admita la comunicación JSON con sistemas de terceros.

description: ACLARACION

answer: 4. Acorde a lo señalado en la Codificación y Actualización de Resoluciones y Circular Nro. SERCOPSERCOP-2020-0022-C emitidas por el SERCOP, todas las ofertas deberán ser presentadas por los oferentes, única y exclusivamente a través del Portal de COMPRAS PÚBLICAS, mismas que para ser válidas deberán estar firmadas electrónicamente a través del aplicativo FIRMA EC.

description: ACLARACION

answer: SE ADJUNTA RESPUESTA DE LA CONVALIDACIÓN DE ERRORES

description: 1.Sírvase presentar las retenciones correspondiente a las facturas incluidas en su experiencia.

answer: Buenas tardes envió convalidación para el proceso  SIE-CNELMAN-010-21

description: 1.LA FACTURA 001-001-000000063 presentada como experiencia posee inconsistencia, tales como numero  RUC del cliente, el valor de la factura detallado en letras no es legible, por lo que se les solicita presentar comprobantes de  retención, pago realizado con tarjeta de crédito como indica en la factura, datos  completos del cliente y demás documentación que certifique la capacidad legal de la factura manual.

answer: Buen día. adjuntamos documento solicitado.

description: MAN SAPG OYM ADQUISICIÓN DE POSTES OPALESCENTES 12MTS-500KG Y LUMINARIAS LED 240W GD

CONSULTOMAX S.A.

streetAddress: CLEMENTE BALLEN BOYACA 644 ROCAFUERTE

legalName: CONSULTOMAX S.A.

GRIDJL S.A.

streetAddress: 54 55 S/N MANTA

legalName: GRIDJL S.A.

HERRATEQ CIA. LTDA.

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: AV. GRAL. ENRIQUEZ TANICUCHI SN COTOGCHOA

legalName: HERRATEQ CIA. LTDA.

title: Subasta


title: SERVICIOS METEOROLOGICOS  Y DE PREDICCION DEL TIEMPO

title: SIE-CNELMAN-012-21-462114

answer: El número de monitoreos a realizar por parámetros de ubicación GPS se adjuntan en el anexo 1

description: Estimados buenas tardes, en los pliegos indican los puntos donde se realizaran las mediciones, ustedes podrían facilitar las ubicaciones GPS de las subestaciones y las líneas de transmisión, para poder calcular los costos del servicio.

description: MAN Servicio de monitoreos ambientales en CNEL EP UN Manabí RSC


description: FUSIBLES PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V:  FUSIBLES ELECTRICOS.

description: FUSIBLES PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V: CABLE PARA FUSIBLES CON EMPALMES  DE  CONEXION,  CAJETINES  DE  FUSIBLES,  FUSIBLES ELECTRICOS, ETC.

description: POR SER CONVENIENTE PARA LOS INTERESES DE LA INSTITUCION

title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

title: SIE-CNELMAN-017-20-462114

name: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y AGRICOLA ECUATORIANA S. A SINAESA

answer: se adjunta lo solicitado y se envia por correo

description: Dentro del proceso de contratación ?MAN - MNTTO ADQUISICIÓN DE TIRAFUSIBLES DE VARIAS CAPACIDADES  GD." y de conformidad con lo establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, relativo a la convalidación de errores, usted debe convalidar lo siguiente:1.Sírvase realizar la corrección en el índice 1.2 Datos Generales del Oferente, Página 35 sección enviada de la página 1 a la 44, la copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación  ya que el documento no está legible.2.Sírvase realizar la corrección en el índice 1.4 Situación Financiera, Página 26 sección enviada de la página 1 a la 33, la copia de cédula de ciudadanía ya que el documento no está legible.VER OFICIO ADJUNTO

answer: Estimados, por la presente me permito convalidar lo solicitado.

description: De mis consideraciones:Dentro del proceso de contratación ?MAN - MNTTO ADQUISICIÓN DE TIRAFUSIBLES DE VARIAS CAPACIDADES  GD." y de conformidad con lo establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, relativo a la convalidación de errores, usted debe convalidar lo siguiente:1.Sirvase adjuntar a la información enviada, entregarla de forma ordenada con las sumillas respectivas.

answer: En la ciudad de Manta siendo 10:30 horas del día Lunes 13 de Abril del 2020, se analiza Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C y teniendo en cuenta que el PROCESO DE CONTRATACIÓN SIE-CNELMAN-017-20  ?MAN MNTTO ADQUISICION DE TIRAFUSIBLES DE VARIAS CAPACIDADES GD? se encuentra en etapa de preguntas respuestas y aclaraciones, como Delegado de la Máxima Autoridad se realiza la siguiente enmienda a los pliegos del proceso de referencia:Se permite a los proveedores presentar las ofertas de manera física, courier correo regular o correo electrónico. Para cuya presentación deben de regirse estrictamente a las directrices indicadas en la circular adjunta  a la presente acta.En caso de que las ofertas y convalidaciones sean enviadas por correo enviar a pablo.giler@cnel.gob.ec de exceder el tamaño de capacidad de envío, las ofertas deberán remitirse por www.wetransfer.com enviando el link respectivo al correo ya indicado.

description: ACLARACION

answer: Estimado, de acuerdo al TDR se declara que no se requieren muestras para ese tipo de proceso

description: Estimados, en la seccion VI en el apartado 6.1 Obligaciones del contratista, se menciona el proceso de reposicioin de muestras, por favorar aclarar que no se necesita muestras para este proces. gracias de antemano

answer: Estimado se requiere certificado de distribuidor, vendedor o representante de los bienes ofertados  en caso de ser fabricante no es necesario , se requiere certificados de conformidad  acreditado por el SAE  de acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.Se requiere certificado de prueba  presentado por el oferente de los materiales, regirse a lo solicitado en los Términos de Referencia del Proceso.

name: MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE CIA. LTDA.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, por favor confirmar que se requieren certificados de Conformidad de Producto avalados por el SAE, y no certificados de calidad puesto que de acuerdo al Servicio de acreditación ecuatoriano "El Certificado ISO, es un certificado de Sistemas de Gestión de Calidad, no constituye un certificado de conformidad de producto". Solo las pruebas y ensayos, y certificados de Conformidad indican la calidad de un producto.

answer: Estimado, conforme a lo emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP con circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C de fecha 17 de marzo de 2020, las ofertas y convalidaciones se deberán presentar de forma física y a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública formato USHAY. En caso de no poder entregar en físico se deberá entrega por el siguiente medio correo electrónico pablo.giler@cnel.gob.ec, y por medio de la aplicación WETRANSFER al correo antes descrito.

description: Estimados CNELMAN favor undicar a que correo o usuario se enviara el proceso en forma digital, gracias

answer: Estimados revisar en los pliegos del Procedimiento de Subasta Electrónica Inversa en la Sección II Literal 2.3 de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencias, se detallan las descripciones y cantidades de los bienes solicitados

description: Estimados favor detallar el tipo de tirafusibles y la cantidad exacta, gracias.

answer: Estimado, conforme a lo emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP con circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0013-C de fecha 17 de marzo de 2020, las ofertas y convalidaciones se deberán presentar de forma física y a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública formato USHAY. En caso de no poder entregar en físico se deberá entrega por el siguiente medio correo electrónico pablo.giler@cnel.gob.ec, y por medio de la aplicación WETRANSFER al correo antes descrito.

description: Por esta vez debido a que la entrega de la oferta es dificil hacerla fisicamente solicito que no se entregue muestra

answer: Estimados regirse a lo solicitado en los Términos de Referencia y pliegos del Proceso

description: Debido a la pandemia los fabricantes estranjeros no estan cumpliendo con las entregas por lo que solicito que la entrega sea a 150 dias desde el anticipo

description: MAN MNTTO ADQUISICION DE TIRAFUSIBLES DE VARIAS CAPACIDADES GD

PROENERGY S.A.

streetAddress: .  SOLAR 1 MILAGRO, CABECERA CANTONAL

legalName: PROENERGY S.A.

ALEMINSA S.A.

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

COIMPORELECSA S.A.

roles: tenderer supplier

streetAddress: JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO DIAGONAL A LA FISCALIA DE TRANSITO 921 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: COIMPORELECSA S.A.

streetAddress: SANTIAGO DUARTE CALLE BRASIL OE3-33 LA CONCEPCION

ROSARIO QUEZADA ULVIA VICENTA

streetAddress: TULIPANES AV LAS PALMERAS N45-70 EL INCA

legalName: ROSARIO QUEZADA ULVIA VICENTA

ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: GALO PLAZA LASSO PASAJE PEDRO BARRIOS N55-52 BELISARIO QUEVEDO

legalName: ALTA TENSION ALTATEN S.A.

streetAddress: BERNABE PESANTESCO MAÑOSCA N36-86 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

streetAddress: LANDAZURI MACANA SN CALDERON (CARAPUNGO)

legalName: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

LUNA PORTERO LUCY LILIAN

streetAddress: PASAJE E14B AV. DE LOS NARANJOS N44-87 EL BATAN

legalName: LUNA PORTERO LUCY LILIAN

title: Subasta


title: TUBOS, CANOS Y MANGUERAS Y SUS ACCESORIOS, DE MATERILES PLASTICOS

title: SIE-CNELMAN-O13-21-462114

answer: Estimado Oferente, se ratifica que todos los oferentes que participen en el presente proceso, deben cumplir de forma obligatoria  con la presentación del formulario 1.10 DECLARACIÓN DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO DE LA OFERTA, el cual en su parte pertinente indica lo siguiente:-Como oferente me comprometo a tener, en el momento que el Servicio Nacional de Contratación Pública lo solicite, la documentación de respaldo necesaria para el cálculo del VAE, para la verificación correspondiente.-La  falta de veracidad de la información presentada por el oferente será causa de descalificación de la oferta, declararlo adjudicatario fallido o de terminación unilateral del contrato, según corresponda sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

description: ACLARACION: AL PRESENTAR LAS OFERTAS TODOS LOS OFERENTES ESTAMOS OBLIGADOS A LLENAR EL FORMULARIO 1.10 DECLARACION DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO, EN ETE FORMULARIO LOS OFERENTES ESTAN OBLIGADOS A DELCARAR "SI" EN CASO DE SER INTERMEDIARIO IMPORTADOR DIRECTO, DISTRIBUIDOR O COMERCIANTE DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA Y "NO" EN CASO DE QUE EL OFERENTE SEA PRODUCTOR DE LOS BIENES QUE OFERTA.EN CASO DE DECLARAR "NO", EL OFERENTE ESTA EN LA OBLIGACION DE PROBAR LA EXISTENCIA DE UNA LINEA DE PRODUCCION, TRANSFORMACION, TALLER, FABRICA O INDUSTRIA DENTRO DEL TERRITORIO ECUATORIANO, PROPIEDAD DEL OFERENTE QUE ACREDITE Y DEMUESTRE LA PRODUCCION DE LOS BIENES OFERTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA.EN EL FORMULARIO 1.10 LOS OFERENTES DECLARAN BAJO JURAMENTO Y EN PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS LEGALES QUE CONLLEVAN FALTAR A LA VERDAD

answer: Estimado Oferente, se requiere que los tubos tengan impreso las siglas ?CNEL EP UN MAN?, como se describe a continuación en el siguiente ejemplo:  VER EJEMPLO EN EL ACTA

description: SEÑORES BUEN DIA USTEDES SOLICITAN QUE LOS TUBOS DEBEN LLEVAR IMPRESO EL LOGOTIPO DE CNEL EP MAN CONFIRMAR SI SE REFIEREN A LOGOTIPO O A LAS SIGLAS DE SER EL LOGOTIPO DEBERIAN SUBIR UNA IMAGEN INDICANDO CUAL ES EL LOGOTIPO Y EN CASO DE SER LAS SIGLAS ACLARAR QUE LO QUE DEBE LLEVAR IMPRESO SON LAS SIGLAS DE LA INSTITUCION ES DECIR    CNEL EP MAN GRACIAS

description: MAN Adquisición de tubo de media pulgada conduit PVC y accesorios para instalaciones de clientes en sector masivo GC

streetAddress: KM 6 1/2 VIA A LA COSTA  sn TARQUI