title: OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)

description: LUMINARIA CON LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION 250W DOBLE NIVEL DE POTENCIA SIN FOTOCONTROL

description: LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

title: SIE-EEQ-GD015-2021-3214

status: active

answer: Estimado usuario, todas las luminarias objeto de la presente contratación son completas, por tanto, deben incluir el brazo respectivo para sujeción al poste. En cuanto al diámetro del tubo, según las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, BRAZO DE ACERO GALVANIZADO, PARA LUMINARIA, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, vigentes, debe ser de 1 ?. La dimensión del brazo la definirá el oferente sobre la base del cumplimiento de los parámetros de cálculo establecidos en la CIE-140 y con las recomendaciones fotométricas de la CIE-115-2010. Para la entrega de las luminarias, se debe tener en cuenta que la longitud del brazo será de acuerdo a los valores de los resultados de la simulación que cumplan con los parámetros fotométricos establecidos en el subnumeral 4 ARCHIVO EJECUTABLE DE SIMULACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS del numeral 23.2...? REVISAR  INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Favor indicar si cada potencia de luminaria solicitada debe incluir brazo galvanizado para sujeccion al poste. De ser afirmativa la respuesta, favor establecer el diametro del brazo segun la potencia de luminaria

answer: Estimado usuario, por favor referirse a la aclaración 7 del presente documento REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimada comisión técnica, en la sección de ?Otros parámetros resueltos por la entidad contratante?, en el ítem 3 se menciona que ?Se deberá presentar una matriz para potencia nominal y otra a potencia reducida para la luminaria de 250 W?. Esto no tiene mucho sentido ya que la matriz de la luminaria es una sola, y al usar dos matrices diferentes en la simulación, una a potencia nominal y otra a potencia reducida, no se estaría trabajando con la misma luminaria sino con dos diferentes recordar que en las especificaciones se menciona que para la simulación a potencia reducida, se baja el flujo luminoso al 55%. Por lo anterior, cordialmente pedimos que sea requerida solo una matriz para la luminaria de 250 W, puesto que podría entenderse que está direccionado a algún oferente que tenga dos matrices, una que cumple a potencia nominal, y otra para potencia reducida, pero no cumplen usando la misma matriz en ambos escenarios. Gracias.

answer: Estimado usuario, No se acepta la solicitud presentada, ya que los taps de funcionamiento para los balastos de las luminarias de 100W y 150W son los que constan en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, LUMINARIA SIMPLE NIVEL DE POTENCIA CON LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN CON CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO, ESPECIFICACIONES GENERALES, por lo tanto para las potencias de las luminarias antes señaladas, los taps de funcionamiento de los balastos deberán ser 3 para niveles de voltaje 208/220/240V. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: En las especificaciones técnicas de las luminarias de 100 y 150 w en el numeral  13. 7 indica que los balastos deben tener 3 taps 208/220/240V , se solicita aceptar  balastos con 3 taps 210/220/240V

answer: Estimado usuario, por favor referirse a la aclaración 9. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados señores, por favor confirmar si deben entregar muestras de los productos solicitados.

answer: Estimado usuario, en el presente proceso, el parámetro de incremento de voltaje en bornes para cada potencia de lámpara es el que consta en las Especificaciones Técnicas de Materiales y equipos del Sistema de Distribución, Revisión 10, nota 1 de fecha 2019-07-25, las cuales incluyen las especificaciones particulares de las luminarias con lámparas de vapor de sodio alta presión de acuerdo a cada tipo de potencia y en las cuales se indica que este parámetro debe estar en conformidad a la normativa IEC 60662, normativa que si se señala debe cumplir la lámpara y que consta en los subnumerales 5 y 6 del numeral 23.2 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante y que constan en el documento denominado Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria , el cual es parte integral del pliego del presente proceso. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Parte 1:    Estimados Señores, en relación al numeral 12.10 de las Especificaciones Técnicas que corresponde al - Incremento de voltaje en los bornes de la Lámpara -, se solicita que éste sea menor o igual a 7 V para el caso de lámparas de 100w y 150w y de 10 V para el caso de lámparas de 250w.  Como es de vuestro conocimiento, este valor Normativo está indicado dentro de las hojas técnicas de las Lámparas de Sodio dentro de la Norma IEC 60662, en el apartado denominado ?Información para el diseño de la Luminaria? y los mismos son exigidos precisamente a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la Lámpara de Sodio dentro de la Luminaria ya que un valor mayor a los estipulados en la Norma reduciría drásticamente la vida útil de la lámpara.  Continúa en la Parte 2

answer: Estimado usuario, en el presente proceso, el parámetro de incremento de voltaje en bornes para cada potencia de lámpara es el que consta en las Especificaciones Técnicas de Materiales y equipos del Sistema de Distribución, Revisión 10, nota 1 de fecha 2019-07-25, las cuales incluyen las especificaciones particulares de las luminarias con lámparas de vapor de sodio alta presión de acuerdo a cada tipo de potencia y en las cuales se indica que este parámetro debe estar en conformidad a la normativa IEC 60662, normativa que si se señala debe cumplir la lámpara y que consta en los subnumerales 5 y 6 del numeral 23.2 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante y que constan en el documento denominado Especificaciones Técnicas- Fase Preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Parte 2:  Adicionalmente, dentro de la Norma IEC 60662 existe el correspondiente Anexo que indica la metodología para determinar este incremento de voltaje en los bornes de la lámpara y el cual se determina básicamente por la diferencia entre el voltaje que presenta la lámpara cuando funciona DENTRO de la luminaria menos el voltaje que presenta la lámpara cuando funciona FUERA de la luminaria y para ello existe el correspondiente ensayo que es específico y que corresponde a un ensayo que hay que hacerle a la lámpara funcionando dentro y fuera de la LUMINARIA.  Por tanto, cabe anotar que no hay que confundir este valor de incremento de voltaje, exigido en las especificaciones Técnicas del MERMMR, con el rango permitido de voltaje en terminales que es por lo general más menos 15 V que forma parte del reporte tabulado de características eléctricas de la lámpara que viene dentro de un ensayo estándar de la Norma IEC 60662   Continúa en la Parte 3

answer: Estimado usuario, en el presente proceso, el parámetro de incremento de voltaje en bornes para cada potencia de lámpara es el que consta en las Especificaciones Técnicas de Materiales y equipos del Sistema de Distribución, Revisión 10, nota 1 de fecha 2019-07-25, las cuales incluyen las especificaciones particulares de las luminarias con lámparas de vapor de sodio alta presión de acuerdo a cada tipo de potencia y en las cuales se indica que este parámetro debe estar en conformidad a la normativa IEC 60662, normativa que si se señala debe cumplir la lámpara y que consta en los subnumerales 5 y 6 del numeral 23.2 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante y que constan en el documento denominado Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Parte 3:  ya que este ensayo de características eléctricas, que viene dentro del reporte de ensayo de la Norma IEC 60662, se lo realiza a la lámpara exclusivamente FUERA de la Luminaria y no corresponde a la Especificación Técnica de Incremento de Voltaje requerido por el MERMMR.   Bajo este antecedente, y considerando la importancia de este parámetro para la vida útil de la lámpara, solicitamos muy comedidamente se exija la presentación, DENTRO DE LOS REPORTES DE ENSAYO DE LA LUMINARIA, de la prueba de Incremento de Voltaje en los bornes de la lámpara, en el que se indique claramente el voltaje de la lámpara tanto dentro y fuera de la luminaria y su correspondiente diferencia de voltaje, a fin de avalar que la luminaria ofertada cumple con esta importante especificación del MERNNR.  Gracias

answer: Estimado usuario, por favor referirse a la aclaración 1. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados Señores, en relación al numeral 15.6 de las Especificaciones Técnicas de la Luminaria de 100W, que corresponde a las - Capacidades – del Condensador, existe un error en la especificación técnica solicitada, por cuanto ésta última se está refiriendo a Luminarias de Doble Nivel de Potencia y la Luminaria requerida es de Simple Nivel de Potencia.  Por favor corregir y aclarar.  Gracias.

answer: Estimado usuario, por favor referirse a la aclaración 4. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados Señores, en relación al numeral 11.8 de las Especificaciones Técnicas de la Luminaria de 250W Doble Potencia, que corresponde a las – Características del elemento para fijación del portalámpara –, al parecer existe un error involuntario ya que se ha copiado las mismas características de la luminaria de 100W, es decir posición del portalámpara fijo, cuando las especificaciones particulares del MERNNR indica que para las luminarias de 250W el elemento para fijación del portalámpara deberá permitir reglaje con mínimo tres posiciones en sentido vertical y tres posiciones en sentido horizontal de la lámpara y deberá estar provisto de un sistema de marcación grabado que permita regularlo para varias posiciones de distribución.  Agradeceríamos corregir.  Gracias.

answer: Estimado usuario, para el presente proceso no será considerada la presentación del Reporte de ensayo de Pérdidas de acuerdo a la norma NTC 4545, ya que este requerimiento no consta en las Especificaciones Técnicas de Materiales y equipos del Sistema de Distribución, Revisión 10, nota 1 de fecha 2019-07-25. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados Señores, en relación al numeral 13.11 de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias – Pérdidas máximas admisibles -, de la manera más comedida consultamos si se exigirá la presentación del respectivo Reporte de ensayo de Pérdidas de acuerdo a la norma NTC 4545 con su respectivo SAE considerando que esta prueba asegura el cumplimiento del ahorro energético de la Luminaria y que ya ha sido previamente solicitada por ustedes en anteriores Concursos para evidenciar que las pérdidas de los balastros ofertados estén en el límite solicitado.  Por favor confirmar, gracias.

answer: Estimado usuario, no se acepta su solicitud, el oferente deberá presentar el cable de acometida de alimentación de cada ítem en las condiciones que se solicitan en el numeral 20 Consideraciones del bien del documento Especificaciones Técnicas, el cual es parte integral del pliego del presente proceso REVISAR INFORAMCION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados Señores, en relación al numeral 18.5 de las Especificaciones Técnicas de las Luminarias de 100W y 150W Simple Nivel de Potencia y al numeral 19.5 de la Luminaria de 250W Doble Nivel de Potencia, que corresponde a la – Acometida de alimentación para la Luminaria -, consultamos si se permitirá la entrega de la acometida con CABLE CONCENTRICO de Cobre 2x14 AWG en vez de cable unipolar TW 14AWG.  En el caso de ser afirmativa vuestra respuesta, el largo de la acometida con cable concéntrico sería L + 1  m donde L = Longitud del brazo.  Favor confirmar, gracias.

answer: Estimado usuario, por favor referirse a la aclaración 8 del presente documento. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados Señores del Comité Técnico, dentro del numeral 21.2 del documento anexo a los pliegos, que corresponde a – Obligaciones adicionales del Contratista, se solicita la presentación tanto de los Reportes de Ensayo y de los Certificados de Conformidad de Producto de la Luminaria como de sus elementos, junto con la Oferta Técnica.  Confirmar que se exigirá la presentación de dicha documentación en conjunto con sus respectivos Certificados SAE al momento de la presentación de la Oferta Técnica. Gracias.

answer: Estimado usuario, favor remitirse a lo indicado en el documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, en cuyo numeral 21.2 Obligaciones adicionales del contratista, se indica en la parte pertinente: ?Según se indica en el Oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0342-OF, de fecha 31 de marzo de 2020, ??mediante Oficio Nro. MEER-SDCE-2016-0478-OF del 13 de mayo de 2016, el entonces Ministerio de Electricidad y Energía Renovable solicitó que los ensayos de flujo luminoso para lámparas y de matriz de distribución de intensidades luminosas para luminarias de tecnología de descarga de alta intensidad HID, se realice en el Laboratorio de Luminotecnia del entonces Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables INER, actualmente Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE... REVISAR INFORMACION COMPLETA DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados Señores del Comité Técnico, dentro del numeral 21.2 del documento anexo a los pliegos, que corresponde a – Obligaciones adicionales del Contratista, se solicita la presentación de los Ensayos del Flujo luminoso de las Lámparas y de los Ensayos de las Matrices de distribución de intensidades luminosas de las Luminarias, realizados en el Laboratorio de Luminotecnia del IIGE.  Confirmar que se exigirá la presentación de dichos ensayos junto con la Oferta Técnica.  Gracias.

answer: Estimado usuario, se solicita al oferente la presentación del reporte de ensayo y certificado de conformidad del producto del balasto, para todos los ítems, en las condiciones señaladas en los subnumerales 5 y 6 del numeral 23.2 del documento Especificaciones Técnicas - Fase Preparatoria y sección Otros parámetros resuelto por la entidad contratante de los pliegos, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso, ya que estas normativas son las que constan en las Especificaciones Técnicas de Materiales y equipos del Sistema de Distribución, Revisión 10, nota 1 de fecha 2019-07-25. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados Señores, en relación al numeral 23.2 de la Información anexo a los Pliegos, en la parte que corresponde a - Otros parámetros resueltos por la entidad contratante -, en el Item 5 se indica que para el caso del Balastro se debe presentar el Reporte de Ensayo bajo la Norma IEC 60923, pero a la vez se solicita la presentación del CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO no solo según la Norma IEC 60923 sino también según las Normas IEC 61347-1 e IEC 61347-2-9.  Por favor confirmar si se deben presentar los Reportes de Ensayo según las 3 Normas indicadas en el Certificado de Producto. Gracias.

answer: Estimado usuario, se confirma lo indicado en su pregunta, de conformidad a lo definido en el numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima de las condiciones particulares del pliego de Subasta Inversa Electrónica y al Art. 25 de la RE.-SERCOP-2017-0000077 en donde en su parte pertinente se indica: ?? Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias. ?? REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ACTA DE PRGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: En referencia a la experiencia, favor su confirmación en cual con base a la RE.-SERCOP-2017-0000077, al acreditar  la experiencia mínima especifica el proveedor alcanzare el mínimo de la experiencia general esta se considerado como valido para certificar los dos tipos de experiencias.

answer: Estimado usuario, de conformidad a lo definido en el numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima de las condiciones particulares del pliego de Subasta Inversa Electrónica y al Art. 25 de la RE.-SERCOP-2017-0000077 en donde, en su parte pertinente se indica: ?? Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia ??, cabe recalcar que, si presentan algunos contratos, cada contrato debe cumplir con los montos mínimos requeridos por contrato, montos que se encuentra definidos en el documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria numeral 23.1 y numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima de los pliegos, mismos que obedecen... REVISAR INFORMACION COMPLETA  DETALLADA EN ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Para la experiencia especifica, solicitamos confirmar que no exista un número mínimo de contratos así como el monto mínimo por contrato sea abierto es decir se faculte a presentar los contratos o facturas necesarias para alcanzar el Monto Mínimo requerido Como Experiencia Especifica. Esto con base en la normativa en la cual indica, lo citado corresponde: Las condiciones no estarán sujetas al numero de contratos o instrumentos presentados por el oferente para acreditar la experiencia minina general o especifica requerida, sino al cumplimiento de las condiciones en relación a los montos requeridos para cada experiencia

answer: Estimado usuario, la Empresa Eléctrica Quito, actúa en estricto apego a la normativa legal vigente, por lo que en el contexto del VAE se observará lo establecido en los artículos 77 y 78 de la RESOLUCIÓN No. RE- SERCOP-2016-0000072, de fecha 31 de agosto de 2016, mismo que señalan:?Art. 77.- Verificación de producción nacional antes de la adjudicación. - Reformada por el Art. 5 de la Res. RE-SERCOP-2018-0000089, R.O.392, 20-XII-2018. -Con la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de las reglas que permitan otorgar preferencias a la producción nacional, las entidades contratantes, de oficio o a petición de parte, podrán verificar únicamente la existencia de una línea de producción, transformación, taller, fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano, propiedad del oferente, que acredite y demuestre la ... REVISAR INFORMACION COMPLETA EN ARCHIVO ADJUNTO - ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Solicitamos que el Formulario de Declaración de VAE de la oferta sea revisado y comprobadominuciosamente si el oferente declara que NO es DISTRIBUIDOR, COMERCIANTE, IMPORTADOR, REPRESENTANTE DIRECTO o INTERMEDIARIO de los bienes o servicios que conforman su oferta. Siendo así, presentar los documentos pertinentes como los reportes de ensayos, los certificados de conformidad de producto y los respectivos SAE en los que se puede verificar la verdadera procedencia de las luminarias ofertadas y de sus componentes. Para este específico caso, la procedencia debe ser obligatoriamente ECUATORIANA y no otra como Colombia, China, etc. Confirmar que la revisión y comprobación solicitada será realizada por parte de la Comisión Técnica y que, en el caso de encontrar un intento de falsear la verdad, el oferente será reportado a las autoridades competentes para que se tomen las medidas de acuerdo a lo dispuesto en la LOSNCP, su reglamento y los convenios internacionales suscritos por el Ecuador.

answer: Estimado usuario, para la acreditación de la experiencia específica, el oferente deberá presentar su oferta en base a lo indicado en el documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso y en donde en el numeral 23.1 Experiencia Mínima del oferente, subnumeral 2 Experiencia Específica se detalla: ?El oferente deberá acreditar experiencia en provisión de luminarias de vapor de sodio? por lo cual la instalación de luminarias de vapor de sodio no cuenta para la acreditación de este tipo de experiencia. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados señores comisión técnica, solicitamos por favor su revisión y aprobación para que en el caso de experiencia especifica se acepte como valida y sea acreditada la experiencia especifica mediante contratos de instalación y provisión de luminarias de vapor de sodio.

answer: Estimado usuario, los montos solicitados, están establecidos de acuerdo al presupuesto referencial establecido para este procedimiento de contratación, y de conformidad con definido en la tabla del literal d de las condiciones particulares del pliego de Subasta Inversa Electrónica: ?La entidad contratante obligatoriamente deberá dimensionar los parámetros de calificación de experiencia general y específica mínima requerida de conformidad con el contenido de la siguiente tabla y en función del presupuesto referencial del procedimiento de contratación ?? REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Parte1/2 Estimados técnicos EEQ, el SERCOP mediante Resoluciones No. RE.-SERCOP-2017-0000077, RE.-SERCOP-2017-0000078 y RE.-SERCOP-2017-0000081 de 12, 23 de mayo de 2017 y 06 de octubre de 2017,   estableció disposiciones a ser incorporadas en los modelos de pliegos, referentes a que las entidades contratantes obligatoriamente deberán dimensionar los parámetros de calificación de experiencia general y específica mínima requerida.  Bajo esta premisa la EEQ solicita para el presente proceso el monto máximo del 25% como Monto mínimo requerido por cada contrato para justificar la experiencia general y especifica.

answer: Estimado usuario, no es posible presentar contratos con un monto menor al definido en el numeral 23.1 del documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria y numeral 4.1.4 Experiencia general y específica mínima de los pliegos, columna Monto mínimo por contrato puesto que, estos montos son definidos en función del presupuesto referencial y de acuerdo a la tabla del literal d de las condiciones particulares del pliego de Subasta Inversa Electrónica. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN DOCUMENTO ADJUTNO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: 2.Parte2/2 Por lo expuesto en la parte anterior y considerando que en los últimos años para la compra de luminarias de alumbrado público de sodio, existía el Catálogo Electrónico, en el que solo dos proveedores estaban calificados y con la intención de abrir las posibilidades a otros oferentes y con esto garantizar la libre competencia.  Solicitamos,  ya que está en su potestad, se permita presentar un mayor número de contratos con un menor porcentaje cada uno, de esta forma se podría presentar más contratos con un monto menor, que justifiquen el mismo valor global de la experiencia.

answer: Estimado usuario, Los contratos, certificados o actas de entrega recepción definitiva o parcial, para acreditar la experiencia general mínima y para la acreditación de la experiencia específica mínima, pueden ser del sector privado, siempre y cuando se acompañen de la copia de la factura y cumplan todas las condiciones establecidas en el numeral 23.1 Experiencia Mínima del oferente, el cual se detalla en el documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria que es parte integrante del pliego del presente proceso. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: En base a la pregunta anterior, solicitamos que también se aclare que los documentos para demostrar la experiencia: Contrato, certificados o actas de entrega recepción definitiva o parcial, pueden ser también del sector privado, considerando que en estos últimos años las ventas se han realizado a contratistas privados que en la mayoría de los casos han sido adjudicados en procesos de construcción de las distribuidoras eléctricas.

answer: Estimado usuario, no se acepta la solicitud presentada, el plazo de ejecución señalado en el numeral 16 del documento denominado Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del Pliego del presente proceso, se encuentra establecido en base a la necesidad del material por parte del Departamento de Alumbrado Público de la EEQ, por lo que el oferente deberá presentar su oferta de acuerdo a lo solicitado en el pliego y de acuerdo a los cronogramas de ejecución establecidos. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimada comisión técnica, debido a la crisis del Covid y sus inevitables consecuencias en la economía mundial entre otras, la escases de contenedores que lamentablemente retrasan en tiempos considerables la importación de insumos y equipos. Solicitamos se considere un plazo de entrega único de 120 días sin entregas parciales.

answer: Estimado usuario, favor remitirse al numeral 20 Consideraciones del bien, del documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso, en donde en los subnumerales 18.5 para los ítems 1 y 2 y subnumeral 19.5 para el ítem 3, se establece que el conductor de acometida de la luminaria debe ser tipo TW # 14 AWG y de una longitud de 2L+2 siendo L igual a la longitud del brazo en metros definida por el oferente. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados técnicos de la EEQ, favor aclarar el calibre del conductor y la dimensión, del cable para la acometida de cada luminaria. Si es 2x14AWG o es 3x14AWG.

answer: Estimado usuario, remitirse a la aclaración 8 del presente documento. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PRGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados Señores, en relación al numeral 13.12 de las especificaciones tecnicas respecto del paralelogramo de funcionamiento del balasto en base a la norma IEC60662 es importante citar y recalcar que estos ensayos son individuales, constan de una portada donde se detalla la referida norma y los paralelogramos de funcionamiento en cada tap del balasto.Estos ensayos NO forman parte de anexos de otras normas ni de paginas que se adicionan en los ensayos de la IEC60923 ni IEC61347. Hacemos una peticion a la comision tecnica para que en caso de evidenciar ese tipo de anexos en los reportes, hagan la consulta respectiva al SAE para confirmar que el numero de paginas del documento corresponde a la validacion hecha por el SAE. Esto con la finalidad de evitar que oferentes de forma inescrupulosa editen o adulteren los ensayos y los pretendan hacer pasar como anexos cuando en realidad esos anexos no forman parte del reporte de pruebas. continuacion.....

answer: Estimado usuario, remitirse a la aclaración 8 del presente documento. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: continuando con la pregunta 24..... y en caso de encontrar indicios de documentos editados o adulterados, favor indicar cual sera el procedimiento para sancionar al oferente que incurra en tal hecho. Si sera solamente una descalificacion del proceso o lo remitiran a las autoridades competentes como el Sercop para que proceda a sancionar acorde a la legislacion vigente?. Apelamos a, en caso de dudas razonables relacionados con los ensayos de los balastos, puedan acudir ante el SAE para que validen si la cantidad de paginas que forman parte de un reporte son correctas o no el correo del SAE para consultas es ayumbla@acreditacion.gob.ec

answer: Estimado usuario, remitirse a la aclaración 8 del presente documento. REVISAR INFORAMCION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PRGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Continuando con la pregunta 25, otro correo para consultar, en caso de dudas razonable si la cantidad de paginas de un reporte corresponde al documento emitido por el SAE es: sae@acreditacion.gob.ec

answer: Estimado usuario, no se acepta la solicitud presentada, el plazo de ejecución señalado en el numeral 16 del documento denominado Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del Pliego del presente proceso, se encuentra establecido en base a la necesidad del material por parte del Departamento de Alumbrado Público de la EEQ, por lo que el oferente deberá presentar su oferta de acuerdo a lo solicitado en el pliego y de acuerdo a los cronogramas de ejecución establecidos REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Estimados señores por favor revisar los plazos de entrega, o las cantidades de las primeras entregas, ya que es de conocimiento público los problemas de provisión de materiales a nivel mundial, una opción sería 20% en 60 días, 20% en 90 días, 30% en 120 días y 30% en 150 días

answer: Estimado usuario, el reporte de pruebas debe considerar la versión actualizada, vigente. REVISAR INFORAMCION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: En la normativa del MERRNR se establece que las normas aplicables a la revision 10 deben estar actualizadas, ver nota 13 de la revision 10 correspondiente a luminarias de sodio. Dicho esto, solicitamos respetuosamente indicar si para el reporte de pruebas del conmutador temporizado aplicado a la luminaria de 250w doble nivel, se solicitaran reportes con normativa actualizada que segun la pagina web de la IEC seria: IEC 61347-2-11: 2001 con su correspondiente enmienda 2017 y la IEC 61347-1:2015 con su correspondiente enmienda 2017.

answer: Estimado usuario, para el presente proceso no será considerada la presentación del Reporte de ensayo de Pérdidas de acuerdo a las normas NTC 3657 y NTC 4545, ya que este requerimiento no consta en las Especificaciones Técnicas de Materiales y equipos del Sistema de Distribución, Revisión 10, nota 1 de fecha 2019-07-25. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS REPSUETAS Y ACLARACIONES

description: Estimados señores bajo que norma se deben cumplir las pérdidas tradicionalmente han sido a la NTC3657 y NTC4545, por favor confirmar, y el ensayo de las pérdidas deber ser acreditado por el SAE como siempre se ha solicitado

answer: Estimado usuario, favor remitirse al numeral 20 Consideraciones del bien, del documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso, en donde en los subnumerales 18.5 para los ítems 1 y 2 y subnumeral 19.5 para el ítem 3, se establece que el conductor de acometida de la luminaria debe ser tipo TW # 14 AWG y de una longitud de 2L+2 siendo L igual a la longitud del brazo en metros definida por el oferente  REVISAR INFORMACION DETLLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: Sobre la acometida de alimentacion de la luminaria, favor aclarar cuantos metros de cable  por cada potencia de luminaria y si el tipo de cable es un concentrico 3x14. gracias

answer: ACLARACIÓN 1:ITEM 1.- LUMINARIA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION CERRADA 100 W COMPLETA CARCASA DE ALUMINIO SIN FOTOCONTROLEn el documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso, en el numeral 20 Consideraciones del bien, subnumeral 15.6 Capacidades dice: ?La adecuada para corregir el factor de potencia tanto a potencia nominal como para potencia reducida FP ? 0.92 inductivo?Siendo que la luminaria de 100W es de potencia fija, este requerimiento se modifica por: ?La adecuada para corregir el factor de potencia FP ? 0.92 inductivo.? REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2:ITEM 1.- LUMINARIA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION CERRADA 100 W COMPLETA CARCASA DE ALUMINIO SIN FOTOCONTROLEn el documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso, en numeral 20 Consideraciones del bien, subnumeral 18.1, Galvanizado y espesor mínimo promedio por pieza, dice: ?En caliente de acuerdo ASTM 123 y ASTM A 153 45 micras: Espesor del galvanizado mínimo del tubo, 75 micras: Espesor del galvanizado mínimo en la abrazadera y accesorios?Según las Especificaciones Técnicas para brazos de luminarias vigentes, debe incluirse la norma NTE INEN 2483, por lo que el requerimiento se modifica por: ?En caliente de acuerdo a NTE INEN 2483, ASTM 123 y ASTM A 153 45 micras: Espesor del galvanizado mínimo del tubo, 75 micras: Espesor del galvanizado mínimo en la abrazadera y accesorios?. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 3:ITEM 2.- LUMINARIA VAPOR DE SODIO ALTA PRESION CERRADA 150 W COMPLETA CARCASA DE ALUMINIO SIN FOTOCONTROLEn el documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso, en numeral 20 Consideraciones del bien, subnumeral 18.1, Galvanizado y espesor mínimo promedio por pieza, dice: ?En caliente de acuerdo ASTM 123 y ASTM A 153 45 micras: Espesor del galvanizado mínimo del tubo, 75 micras: Espesor del galvanizado mínimo en la abrazadera y accesorios?.Según las Especificaciones Técnicas para brazos de luminarias vigentes, debe incluirse la norma NTE INEN 2483, por lo que el requerimiento se modifica por: ?En caliente de acuerdo a NTE INEN 2483, ASTM 123 y ASTM A 153 45 micras: Espesor del galvanizado mínimo del tubo, 75 micras: Espesor del galvanizado mínimo en la abrazadera y accesorios?. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 4:ITEM 3.- LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA. CARCASA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, SIN FOTOCONTROLEn el documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso, en numeral 20 Consideraciones del bien, subnumeral 11.8 Características del elemento para fijación del portalámpara, dice: ?Posición del portalámpara fijo.?Siendo que la luminaria de 250W es de doble nivel de potencia, la posición del portalámpara debe permitir reglaje, por lo que para este parámetro se modifica por: ?Permitirá reglaje con mínimo tres posiciones que estará previsto de un sistema de marcación grabado, que permita regularlo para varias posiciones de distribución luminosa, la posición del reglaje será la que cumpla con los cálculos lumínicos que adjunte el oferente según el tipo de vía, tanto para potencia... REVISAR INFORMACION COMPLETA DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 5:ITEM 3.- LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA. CARCASA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, SIN FOTOCONTROLEn el documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso, en numeral 20 Consideraciones del bien, la numeración de los elementos que componen el numeral 14 Temporizador Relé de Conmutación, dice: REVISAR INFORMACION COMPLETA  DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 6:ITEM 3.- LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA. CARCASA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, SIN FOTOCONTROLEn el documento Especificaciones Técnicas, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso, en numeral 20 Consideraciones del bien, subnumeral 19.1, Galvanizado y espesor mínimo promedio por pieza, dice: ?En caliente de acuerdo ASTM 123 y ASTM A 153 45 micras: Espesor del galvanizado mínimo del tubo, 75 micras: Espesor del galvanizado mínimo en la abrazadera y accesorios?.Según las Especificaciones Técnicas para brazos de luminarias vigentes, debe incluirse la norma NTE INEN 2483, por lo que el requerimiento se modifica por: ?En caliente de acuerdo a NTE INEN 2483, ASTM 123 y ASTM A 153 45 micras: Espesor del galvanizado mínimo del tubo, 75 micras: Espesor del galvanizado mínimo en la abrazadera y accesorios?. REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 7:ITEM 3.- LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA. CARCASA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, SIN FOTOCONTROLEn el documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso, en el numeral 23.2 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante, en el subnumeral 3 REPORTE DE PRUEBAS FOTOMÉTRICAS Y SIMULACIÓN, se solicita para la luminaria de 250W lo siguiente: ?Se deberá presentar una matriz para potencia nominal y otra a potencia reducida para la luminaria de 250 W.?Siendo que la luminaria con la misma matriz de intensidades debe cumplir los parámetros fotométricos a potencia nominal y a potencia reducida 55% del flujo de la lámpara, el requerimiento se modifica por: ?Se deberá presentar una matriz fotométrica que cumpla con los parámetros fotométricos solicitados, tanto para potencia nominal como para... ? REVISAR INFORMACION DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 8:En el documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso, en el numeral 23.2 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante, existe un error en la numeración del acápite CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO, además con el afán de velar por los intereses de la Empresa Eléctrica Quito y con la finalidad de verificar la calidad del producto ofertado, se deberá adjuntar los certificados del SAE o el documento que evidencia que se encuentra en trámite, el texto dice: REVISAR INFORMACION COMPLETA DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 9:Con el afán de velar por los intereses de la Empresa Eléctrica Quito y con la finalidad de contrastar la información que el oferente incluya en las especificaciones técnicas ofertadas, se debe adjuntar una muestra de cada ítem.Para tal efecto se incluye dentro del numeral 23.2 del documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria y sección Otros parámetros propuestos por la entidad contratante de los pliegos, lo siguiente: REVISAR INFORMACION COMPLETA DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 10En el documento Especificaciones Técnicas – Fase Preparatoria, el cual es parte integrante del pliego del presente proceso, en el numeral 23.2 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante, en el subnumeral 4 ARCHIVO EJECUTABLE DE SIMULACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS, para la simulación de la luminaria de 250W se estipulan las siguientes condiciones de la vía: ?Una calzada vehicular por lado, con ancho de 8 metros y 2 carriles de 4 metros cada una, dos aceras de 1.5 metros cada una?.Según las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, LUMINARIA SIMPLE NIVEL DE POTENCIA CON LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN CON CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO, Revisión 10, nota 1 de fecha 2019-07-25, para la simulación de las condiciones de la vía de la luminaria de 250W, de doble nivel de potencia debe decir: ?Una calzada vehicular, por lado...REVISAR INFORMACION COMPLETA DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACION

description: ACLARACION

answer: Estimados Sres. Empresa Eléctrica Quito S.A.Buenos días, adjunto respuesta a su solicitud de convalidación.Esperamos que el documento adjunto sea útil para estar considerado en la etapa de convalidación.Saludos.

description: FAVOR REVISAR TODAS LAS CONVALIDACIONES SOLICITADAS EN EL DOCUMENTO ADJUNTO DE REQUERIMIENTO DE CONVALIDACIONES

answer: Convalidación Ingarec

name: MANTENIMIENTO TECNICO ESPECIALIZADO MTE CIA. LTDA.

description: ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS VAPOR DE SODIO, ALTA PRESIÓN CERRADAS, VARIAS POTENCIAS, CON CARCASA DE ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL

MARRIOTT S.A.

locality: SAMBORONDON

streetAddress: PRINCIPAL  S/N SAMBORONDON, CABECERA CANTONAL

legalName: MARRIOTT S.A.

GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A.

streetAddress: EMILIO ROMERO PASAJE 32 N-O 303 TARQUI

legalName: GENERAL PUBLIC LIGHTING S.A.

ACRETI S.A.

streetAddress: VIA A DAULE KM 11.5 AV. MODESTO LUQUE LOC E-5 TARQUI

legalName: ACRETI S.A.

FURCHETSA S.A.

streetAddress: AV. 9 DE OCTUBRE AV. DEL EJERCITO 1703 NUEVE DE OCTUBRE

legalName: FURCHETSA S.A.

streetAddress: SANTIAGO DUARTE CALLE BRASIL OE3-33 LA CONCEPCION

INGAREC CIA. LTDA.

streetAddress: JOAQUIN PAREDES JUAN PUMARA OE5-82 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: INGAREC CIA. LTDA.


title: APARATOS ELECTRICOS PARA EMPALMAR O PROTEGER  CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA HACER CONEXIONES CON O EN CIRCUITOS ELECTRICOS PARA VOLTAJES SUPERIORES A 1000 V.

currency: USD

title: SIE-EEQ-GD1B019-2021-3214

answer: Estimados Señores:Adjunto estamos enviando la documentación solicitada por ustedes.Un saludo.

description: Se solicita al oferente, remitir el formulario de la oferta generado a través del Módulo Facilitador de Contratación – MFC, firmados electrónicamente a través del sistema FIRMA EC, para cumplir con lo dispuesto en la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0116.

answer: Estimados miembros de la comisión técnica se envía adjunto oficio de convalidación y documentos de soporte

description: Se solicita al oferente que, indique, para todos los ítems y parámetros del numeral 20, el ?N de página, páginas o referencia en donde consta la especificación ofertada con exactitud?.

answer: Estimados miembros de la comisión técnica se envía adjunto oficio de convalidación y documentos de soporte

answer: Se adjunta información solicitada.

name: ESEMEC COMPANIA DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A.

description: Se solicita al oferente que, detalle el número de página del catalogó donde se pueda verificar el parámetro 15 ?Marcación? para el ÍTEM 1.

answer: Se adjunta información solicitada.

answer: ACLARACIÓN 1: En el documento denominado especificaciones técnicas, en el numeral 20 ?CONSIDERACIONES DEL BIEN O SERVICIO? ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el ítem 1, numeral 9.1 ?Material?, se indica ?Fabricado con un contacto fijo y una barra móvil de conexión. El contacto móvil se constituye de dos platinas de cobre de conductividad alta con zonas de contacto móviles enchapadas en plata y unidas entre sí, que se conectan al contacto fijo a presión como si fuera una cuña. Contiene un ojal para ejecutar la apertura y cierre mediante pértiga?Para el numeral 20 se hace la siguiente aclaración:?Fabricado con un contacto fijo y una barra móvil de conexión. El contacto móvil se constituye de dos platinas de cobre de conductividad alta con zonas de contacto móviles enchapadas en plata y unidas entre sí, que se conectan al contacto fijo a presión como si fuera una cuña. ... Revisar información completa en aclaración 1 del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: ACLARACION

description: Estimados Señorespara el item SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 20 KA, BIL: 150 KV, 600 A. Una muestra fue entregada en el proceso pasado SIE-EEQ-GD1B034-2020 y no nos fue devuelta. Agradeceríamos nos indiquen si se acepta la misma muestra que está en sus instalaciones y fue entregado en dicho proceso de contratación.gracias

answer: Respuesta 7: Estimado usuario debe presentar la muestra con el propósito de verificar lo descrito en el documento denominado especificaciones técnicas, numeral 23.5 ?OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE?, para:?Ítem 1 ?SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 20 KA, BIL: 150 KV, 600 A? que dice: ??El oferente deberá proporcionar una muestra de cada ítem, debidamente identificada de manera segura y legible, con el código de proceso y nombre del oferente. Se realizará una inspección visual, para identificar posibles deficiencias y/o defectos del material o bien. El incumplimiento en la muestra de alguno de los parámetros solicitados será causal de descalificación de la oferta.La muestra será retornable, el lugar de entrega y retiro será en las oficinas de la Dirección de Contratación Pública lugar donde se entregó la oferta física.... ver información completa en respuesta 8 del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones

description: Estimada comisión técnica, favor considerar que solo se presente muestra para los rubros 2 y 3 , ya que no se posee por lo general el seccionador monopolar de barra de 600 amperios. gracias

answer: Respuesta 6: Estimado usuario, por favor remitirse al cronograma vigente y publicado del proceso SIE-EEQ-GD1B019-2021, en el portal de compras públicas, el mismo que se encuentra en el pliego en la ?SECCION III?, ?CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO?, 3.1 ?Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:? ... ver información completa en respuesta 6 del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones

description: Entre la fecha de publicación, fecha de realizar preguntas, fecha de responder preguntas y fecha de recibir oferta son tiempos muy cortos y con mucha más razón considerando la entrega de muestras de acuerdo a los ítems requeridos, por tal motivo solicitamos extensión del plazo para la entrega de la oferta de al menos hasta el 21 de diciembre y de esta manera tendrán más oferentes y disminuyen el riesgo de tener un proceso desierto por no tener oferentes participantes.

answer: Respuesta 5: Estimado usuario, por favor remitirse al cronograma vigente y publicado del proceso SIE-EEQ-GD1B019-2021, en el portal de compras públicas, el mismo que se encuentra en el pliego en la ?SECCION III?, ?CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO?, 3.1 ?Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente:? ... ver información completa en respuesta 5 del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones

description: Solicitamos por favor se extienda el plazo de entrega de oferta ya que al solicitar muestras por cada item se requiere de más tiempo para coordinar la adquisición de las muestras y se solicita que se extienda la fecha de recepción de ofertas 5 días adicionales a la fecha publicada.

answer: Respuesta 4: Estimado usuario para el ítem 1 ?SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 20 KA, BIL: 150 KV, 600 A? se requiere que el BIL tenga un valor mayor o igual a 125 kV. En el numeral 20 ?CONSIDERACIONES DEL BIEN O SERVICIO? ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el ítem 1 numeral 5.4 ?Nivel básico de aislamiento BIL? se indica ??125 kV?.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, en el item 1 ustedes solicitan un seccionadores de 600A,  27 kV y BIL 150 kV. De acuerdo a Norma de diseño para un voltaje de 27 kV le corresponde un BIL de 125 kV, en caso de requerir el BIL de 150 kV se debera subir el Voltaje a 38 kV. Por favor indicar si es aceptable ofertar un seccionador de 27 kV con BIL de 125 ó podemos subir a 38 kV para cumplir con el BIL de 150

answer: Respuesta 3: Estimado usuario, con base a lo solicitado en el numeral 20 ?CONSIDERACIONES DEL BIEN O SERVICIO? ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el ítem 1 ?SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 20 KA, BIL: 150 KV, 600 A?, numeral 7.1 ?Material? y considerando la aclaración 1, el seccionador debe tener una ?Base de acero galvanizado por inmersión en caliente según norma ASTM A153 para protección contra la corrosión. La base debe soportar dos aisladores y debe ser de ranura dentada para el montaje en crucetas o en estructuras de soporte? y debe ser ?Fabricado con un contacto fijo y una barra móvil de conexión. El contacto móvil se constituye de dos platinas de cobre de conductividad alta con zonas de contacto móviles enchapadas en plata y unidas entre sí, que se conectan al contacto fijo a presión como si fuera una cuña. ... ver información completa en respuesta 3 del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones

description: Estimados miembros de la comisión técnica por favor su ayuda con una fotografía o diagrama del ítem 1 que están solicitando

answer: Respuesta 2: Estimado usuario, de acuerdo a la Aclaración 1, el contacto móvil debe abrirse hasta un ángulo de 160 grados, con un ángulo de parada a los 90 grados.

description: Estimados miembros de la comisión técnica, por favor indicar el ángulo de apertura requerido para el ítem 1.

answer: Respuesta 1: Estimado usuario debe presentar las muestras con el propósito de verificar lo descrito en el documento denominado especificaciones técnicas, numeral 23.5 ?OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE?, para:?Ítem 1 ?SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 20 KA, BIL: 150 KV, 600 A? que dice: ??El oferente deberá proporcionar una muestra de cada ítem, debidamente identificada de manera segura y legible, con el código de proceso y nombre del oferente. Se realizará una inspección visual, para identificar posibles deficiencias y/o defectos del material o bien. El incumplimiento en la muestra de alguno de los parámetros solicitados será causal de descalificación de la oferta.La muestra será retornable, el lugar de entrega y retiro será en las oficinas de la Dirección de Contratación Pública lugar donde se entregó la oferta física. ... ver información completa en respuesta 1 del acta de preguntas, respuestas y aclaraciones.

description: Buenos días, por razones de movilidad y transporte es complicado tener las muestras requeridas por favor se podría omitir la enetrega de las mismas, muchas gracias

description: ADQUISICIÓN DE SECCIONADORES BARRA UNIPOLARES ABIERTOS, VARIOS TIPOS

awardCriteria: ratedCriteria

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Subasta Inversa Electrónica

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

roles: buyer procuringEntity

region: PICHINCHA

locality: QUITO

countryName: ECUADOR

streetAddress: Av. Diez de Agosto Las Casas / esquina  BENALCAZAR

scheme: EC-RUC

legalName: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

QUEMCO CIA. LTDA.

streetAddress: INDANZA AV. DE LA PRENSA 140 SANTA BARBARA

legalName: QUEMCO CIA. LTDA.

locality: RUMIÑAHUI

streetAddress: AV GENERAL ENRIQUEZ TANICUCHI S/N COTOGCHOA

JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

streetAddress: RIO PALORA AV. AMAZONAS OE3-33 CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION)

legalName: JR ELECTRIC SUPPLY & CIA

initiationType: tender


Unidad

scheme: SERCOP

description: FOTOCONTROL

scheme: CPC

description: FOTOCONTROL

description: LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO

description: SE ADJUDICA A ESTE PROVEEDOR POR CUANTO SU OFERTA TECNICA CUMPLIO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y PRESENTO LA MEJOR OFERTA ECONOMICA DENTRO DE LA PUJA.

title: OTRAS LAMPARAS ELECTRICAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO (INCLUSO LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO DEL TIPO UTILIZADO PARA ALUMBRAR ESPACIOS PUBLICOS Y VIAS PUBLICAS)

description: FOTOCONTROL

description: FOTOCONTROL

title: SIE-EEQ-GD1C006-2021-3214

status: complete

answer: Estimado usuario, en el documento incorporado en el proceso en los archivos: ?Consideraciones entrega de ofertas y convalidaciones procedimientos generados mediante MFC USHAY? se indica: ?? Procedimientos generados mediante MFC: La oferta íntegra firmada electrónicamente deberá encontrarse cargada como anexo en la oferta de formato .ushay si la oferta contiene documentos que deben ser remitidos en formato editable, estos deben ser registrados como anexo dentro de la misma oferta .ushay.Así mismo, la oferta íntegra firmada electrónicamente, misma que fue subida al MFC USHAY, en donde deberán constar todos los anexos que forman parte de la oferta, acompañada de la hoja de confirmación de oferta subida en el portal Compras Públicas, podrá ser remitida al correo electrónico:  dlarco@eeq.com.ec y opcionalmente con copia al correo aabarca@eeq.com.ec, estos serán válidos siempre que sean enviados dentro de los plazos definidos en el cronograma.Favor revisar Acta.

name: METALICAS ELECTRICAS MACIAS & PARRA METALECTRI CIA. LTDA.

description: POR FAVOR FACILITAR INFORMACION DEL CORREO ELECTRONICO PARA EL ENVIO DE LA OFERTA

answer: Estimado usuario, no se necesita la presentación de muestras del bien ofertado para el presente proceso.Favor revisar Acta.

description: 1.- Estimados integrantes de la comisión técnica, favor confirmar si para el presente proceso se necesita presentar muestras del bien ofertado y de ser así poner la dirección donde se hará la entrega.

answer: Estimado usuario, referirse a la aclaración N2 de presente documento.Favor revisar Acta.

description: 2.- Estimados integrantes de la comisión técnica, en cumplimiento con el punto 1.4 de la revisión 10 del MERNNR que aplica para luminarias de alumbrado público de sodio y sus componentes, se indica que el año de fabricación de la luminaria y componentes debe ser "no mayor a 2 años con respecto a la fecha de publicación del proceso de compra en el portal del SERCOP". En consecuencia solicitamos confirmación o aclaración de que se aceptará fotocélulas  con fecha máxima de producción de hasta junio 2019.

answer: Estimado usuario, referirse a la aclaración N5 del presente documento.Favor revisar Acta.

description: Estimada Comisión, de acuerdo a la revisión 10 del MERNNR, de julio 25 de 2019, se indica que el fotocontrol debe cumplir con la Norma ANSI C136.10 actualizada, favor confirmar si en este proceso se debe cumplir con las últimas especificaciones vigentes de esta entidad.

answer: Estimado usuario, referirse a la aclaración N3 del presente documento.Favor revisar Acta.

description: Señores de la comisión técnica, se podría usar marcación láser totalmente imborrable, en lugar de marcación grabada en alto relieve?, pues implicaría la modificación de los moldes. Además, se debe colocar mes y año de fabricación o de instalación?

answer: Estimado usuario, referirse a la aclaración N3 del presente documento.Favor revisar Acta.

description: Estimada comisión, en las especificaciones técnicas en la revisión 10 del MERNNR para fotocontroles y en el reglamento técnico RTE INEN 069 1R, se indica que el cumplimiento de la norma ANSI C136.10 es de carácter obligatorio. En el numeral 8.1 de la norma ANSI C136.10 indica que el marcado debe ser CLARO Y PERMANENTE pero no es un requisito obligatorio que sea en alto relieve, por lo que pedir esto es desviarse de la norma, de las especificaciones del MERNNR y del INEN. Por favor confirmar que también se aceptaran otros tipos de marcado siempre que se cumpla con la ANSI C136.10.

answer: Estimado usuario, referirse a la aclaración N5 del presente documento.Favor revisar Acta.

description: Estimada comisión. De acuerdo al RTE INEN 069 1R que es el Reglamento Técnico Vigente, en su numeral 4.2.8 para fotocontrol indica que "Los foto controles objeto del presente reglamento deben cumplir con los requisitos establecidos en lanorma ANSI C136.10 vigente". La versión vigente es la 2017.Confirmar que se dará cumplimiento con lo indicado en el reglamento técnico y no se aceptaran ensayos bajo normas caducas.

answer: ACLARACIÓN 1: En el numeral 16 del documento denominado Fase Preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, se indica: ?PLAZO DE EJECUCIÓN:El plazo de ejecución es de 90 días plazo que contempla entregas parciales de acuerdo a la siguiente tabla:...Se aclara la siguiente información, misma que debe ser tomada en cuenta por todos los oferentes para la presentación de sus ofertas, tal como se describe a continuación:PLAZO DE EJECUCIÓN:El plazo de ejecución es de 90 días calendario, a partir de la suscripción del contrato plazo que contempla entregas parciales de acuerdo a la siguiente tablaFavor revisar Acta.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 2: En el numeral 20 Consideraciones del bien, del documento denominado Fase Preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, se solicita en el parámetro 5: ?Año de Fabricación:  No anterior al año 2020. Con la finalidad de contar con la tecnología más actual del bien ofertado.? ...Se aclara la siguiente información, misma que debe ser tomada en cuenta por todos los oferentes para la presentación de sus ofertas, tal como se describe a continuación:Parámetro 5: Año de Fabricación:  No menor al 2019, concordante con lo solicitado para el año de fabricación en las especificaciones técnicas de materiales y equipos para el sistema de distribución difundidas por el MERNNR.Favor revisar Acta.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 3: En el numeral 20 Consideraciones del bien, del documento denominado Fase Preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, se solicita en el parámetro 12: Marcación: ver cuadro...Se aclara la siguiente información, misma que debe ser tomada en cuenta por todos los oferentes para la presentación de sus ofertas, tal como se describe a continuación:ver cuadro.Favor revisar Acta.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 4: En el numeral 23.1 del documento denominado Fase Preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, se indica en la descripción: ?EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE:El oferente deberá acreditar experiencia en provisión de materiales para redes de distribución de energía eléctrica.Presentar contrato, certificados o actas de entrega recepción definitiva o parcial, acompañados de la copia de factura que avale la experiencia o facturas. ...Se aclara la siguiente información, misma que debe ser tomada en cuenta por todos los oferentes para la presentación de sus ofertas, en la descripción de ?EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE, tal como se describe a continuación:El oferente deberá acreditar experiencia en provisión de materiales para redes de distribución de energía eléctrica. Presentar contrato, certificados o actas de entrega recepción definitiva o parcial, acompañados de ....Favor revisar Acta.

description: ACLARACION

answer: ACLARACIÓN 5:  En el numeral 23.2 del documento denominado Fase Preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, se indica la dimensión en los numerales 2 y 3: ?OTROS PARÁMETROS RESUELTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE ...Se aclara la siguiente información, misma que debe ser tomada en cuenta por todos los oferentes para la presentación de sus ofertas, tal como se describe a continuación:Para la presentación del certificado de cumplimiento de norma y reporte de prueba del fotocontrol, parámetros que se solicitan en los subnumerales 2 y 3 del numeral 23.2 Otros parámetros resueltos por la entidad contratante que constan en el documento denominado Fase Preparatoria, el cual es parte integral del pliego del presente proceso, se deberá tener en cuenta para su presentación, la normativa ANSI C136.10 en su versión actual, esto es la norma ANSI C136.10 del año 2017.Favor revisar Acta.

description: ACLARACION

answer: ADJUTNO RESPUESTA CONVALIDACIÓN

description: l oferente en el contenido de su oferta adjunta todos los formularios de la SECCIÓN I, FORMULARIO ÚNICO DE LA OFERTA sin embargo, el formulario 1.3 Nómina de Socios, Accionistas o Partícipes de Personas Jurídicas, y Disposiciones Específicas para Personas Naturales, Oferentes, que se adjunta en las páginas 36-42 de la oferta, consta de 3 literales: ....Siendo que el formulario 1.3 Nómina de Socios, Accionistas o Partícipes de Personas Jurídicas, y Disposiciones Específicas para Personas Naturales, Oferentes, que consta en la Resolución RE-SERCOP-2020-0110, consta de 4 literales:A.DECLARACIÓNB.NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES.C.DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS NATURALES.D.DECLARACIÓN DE BENEFICIARIO FINAL.Se solicita al oferente colocar los literales del formulario 1.3 Nómina de Socios, Accionistas o Partícipes de Personas Jurídicas, y Disposiciones Específicas para Personas Naturales, Oferentes....Favor revisar Acta.

answer: ADJUNTO RESPUESTA CONVALIDACIÓN

description: En las Especificaciones Técnicas Ofertadas, que constan en las págs. 65-66 de la oferta, el oferente no indica el tipo de metodología de grabado de la información de la marcación del fotocontrol ofertado. Siendo que la información que consta en Especificaciones Técnicas Ofertadas de las págs. 65-66 de la oferta, en lo correspondiente al numeral 12 Marcación, se encuentran incompletas, se solicita al oferente completar la información correspondiente a la marcación del fotocontrol ofertado, indicando en forma expresa el tipo o metodología de grabado de la información solicitada.Favor revisar Acta.

answer: Estimados, por la presente me permito convalidar lo solicitado.

description: En las Especificaciones Técnicas Ofertadas, que constan en las págs. 1-2 del documento ESPECIFICACIONES TECNICAS-signed, entregado en la oferta, se señala en el numeral 12 Marcación, en lo correspondiente a la metodología de grabado de la información del fotocontrol el texto: ?INCLUIDO?, sin embargo el oferente no indica el tipo de metodología de grabado de la información de la marcación del fotocontrol ofertado.Siendo que la información señalada por el oferente, en lo correspondiente a la metodología de grabado de la información de la marcación del fotocontrol ofertado, se encuentra incompleta, se solicita al oferente indicar en forma expresa el tipo o metodología de grabado de la información de la marcación que tendrá el fotocontrol ofertado. Favor revisar Acta.

answer: Se envía respuesta a convalidación solicitada.

description: "...se solicita al oferente, presentar la información correspondiente al literal D del formulario 1.3 Nómina de Socios, Accionistas o Partícipes de Personas Jurídicas, y Disposiciones Específicas para Personas Naturales, Oferentes, a nivel de personas naturales, tal y como lo exige la Resolución RE-SERCOP-2020-0110, de conformidad con el segundo inciso del numeral 19 del formulario de Presentación y Compromiso de la oferta que señala: ??Así también, en la letra D, del numeral 1.3 de la Sección I del presente formulario, declaro la identidad de la persona natural que será el beneficiario final de los recursos públicos y/o quien ejerza el control de las cuentas bancarias relacionadas o inmersas en el flujo de los recursos públicos obtenidos como consecuencia del contrato respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública...Favor revisar Acta.

answer: Señores Empresa Electrica Quito S.A. E.E.Q.Mediante archivo "ACTA DE CONVALIDACION DE ERRORES" subido al portal de compras publicas, me permito enviar los documentos solicitados en dicha acta y de respaldo.Atentamente,Auxilio Efren Mendoza Parraga

description: El oferente en las págs. 18-19 de la oferta, presenta el formulario 1.12 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, en el cual en el ítem 4 CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, señala lo siguiente:?SE ADJUNTA EN LA OFERTA CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CON FECHA DE ANTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SOLICITADO? ... Siendo que existe una contradicción entre el modelo ofertado en las Especificaciones Técnicas de la pág. 125, en donde en el numeral 10 se describe que el modo de funcionamiento corresponde a FAIL OFF y el contenido del certificado de conformidad de producto de la pág. 163 en donde, en su parte pertinente, se señala que el oferente es distribuidor autorizado de la fotocelda tipo Fail On, se solicita al oferente adjuntar el certificado en el cual se pueda verificar que es distribuidor autorizado del bien ofertado, esto es, fotocontrol tipo FAIL OFF. Favor revisar Acta

answer: Señores Empresa Electrica Quito S.A. E.E.Q.Mediante archivo "ACTA DE CONVALIDACION DE ERRORES" subido al portal de compras publicas, me permito enviar los documentos solicitados en dicha acta y de respaldo.Atentamente,Auxilio Efren Mendoza Parraga

description: En las Especificaciones Técnicas Ofertadas, que constan en las págs. 106-107 de la oferta, el oferente no indica el tipo de metodología de grabado de la información de la marcación del fotocontrol ofertado. Siendo que la información que consta en Especificaciones Técnicas Ofertadas de las págs. 106-107 de la oferta, en lo correspondiente al numeral 12 Marcación, se encuentran incompletas, se solicita al oferente completar la información correspondiente a la marcación del fotocontrol ofertado, indicando en forma expresa el tipo o metodología de grabado de la información solicitada.Favor revisar Acta.

answer: En cumplimiento con lo solicitado, se adjuntan copias simples de certificados de cumplimiento de normas: ANSI C136.10

description: El oferente en la pág. 18 de la oferta, presenta el formulario 1.12 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, en el cual en el ítem 2 CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE NORMA, señala lo siguiente:?Se presenta copias simples de certificados de cumplimiento de normas: ANSI C136.10.?Sin embargo, el certificado de conformidad de cumplimiento de norma que se presenta en la pág. 151 de la oferta no se encuentra expedido bajo la normativa ANSI C131.10 solicitada. Siendo que la información presentada por el oferente, en lo referente al Certificado de Cumplimiento de Norma, se encuentra incompleto, se solicita al oferente adjuntar el Certificado de Cumplimiento de Norma, en el cual se pueda evidenciar que explícitamente se cumple con la Norma ANSI C136.10 solicitada y que corresponda a lo que el oferente indica en el formulario 1.12 OTROS PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PROPUESTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, que consta en la pág. 18 de la oferta.Favor revisar Acta

description: ADQUISICIÓN DE FOTOCONTROLES DE 120 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE

MARRIOTT S.A.

roles: supplier tenderer

region: GUAYAS

ALEMINSA S.A.

locality: GUAYAQUIL

streetAddress: AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR  S/N TARQUI

legalName: ALEMINSA S.A.

MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN

streetAddress: JAIME ROLDOS AGUILERA CALLE 2-W LOTE 609 CARCELEN

legalName: MENDOZA PARRAGA AUXILIO EFREN

title: Subasta

status: successful

status: terminated


rationale: ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED, 200W-250W, SIN FOTOCONTROL, PARA TIPO DE VÍA M1