description:
Construcción de Edificio para Oficinas, con un área de construcción de 90 M2, en los predios de la sede central del ICF, Comayagüela D.C. Departamento de Francisco Morazán, Tiempo de Entrega de Obra terminada es de 70 días Calendarios a partir de la Orden de Inicio. Nota: Se A DJUNTA Documentos Bases y Especificaciones Técnicas para Contratación de Obra.INSTITUTO NACIONAL
DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

CONTRATACION  DE OBRAS

AÑO 2015

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M2, EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF, DE COMAYAGÜELA, D.C. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

Tegucigalpa M. D. C. Julio, 2015

DOCUMENTOS BASES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONTRATACION DE OBRA.

Contenido                                                                                Pág.

1.	DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:	4
1.1.	JUSTIFICACIÓN	4
1.2.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
1.3.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	6
2.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	7
3.	CANTIDADES DE OBRA	7
4.	PLAZO, LUGAR, FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA	7
5.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	7
6.	 LUGAR, HORA Y FORMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS	7
7.	 REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES	8
8.	 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS	8
9.	 ETAPAS Y PLAZOS QUE TENDRÁ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	8
10.     NUMERO MINIMO DE COTIZACIONES……………………………………………..…………………………8
11.         NOTIFICACION DE ADJUDICACION	8
12.       FORMALIZACION DEL CONTRATO E INICIO DE OBRA	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
13.      GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO………………………………………………… ………………9
14.	FORMA DE PAGO	9
15.	DERECHO DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE RECHAZAR LA OFERTA	9
16.	FORMA EN QUE LA ADMINISTRACIÓN SUPERVISARÁ LA OBRA	9
17.	MODELO DEL CONTRATO QUE FIRMARÁ EL OFERENTE AL CUAL SE LE ADJUDICARÉ EL CONTRATO	10

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M2, EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF, DE COMAYAGÜELA, D.C., DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

A continuación se presenta la información básica mediante la cual se regirá el proceso de CONTRATACION DE OBRA:

1.	 DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO:

1.1.	Justificación

Las oficinas en el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (denominado en adelante ICF) se encuentran muy saturadas por la cantidad de empleados que en ellas hay, esto debido a un voraz incendio que consumió el edificio principal de oficinas que comprendía  un área de 2,500 metros cuadrados de servicio aproximadamente y que ahora de ello solo queda una plataforma de concreto que sirve de estacionamiento vehicular. Por tales razones el ICF ha decidido construir, por etapas, un nuevo complejo de oficinas, las cuales darán solución al hacinamiento de personal.
En la actualidad se ha hecho una ampliación del edificio #1 (Administrativo) con el fin de reorganizar la parte de Dirección Ejecutiva y las Subdirecciones respectivas y la parte de Gerencia Administrativa y Subgerencias adyacentes, conjuntamente con otras oficinas del área administrativa.

Además de la ampliación, se construyó el edificio denominado #2  (Técnico-administrativo) que alberga otro conjunto de oficinas con fines técnicos. Es aquí donde se da el mayor hacinamiento de personal debido que no se cuenta con la privacidad ni comodidades necesarias para que el personal desarrolle eficientemente sus funciones y es en pos de solucionar tal problema, que se decidió crear este nuevo proyecto que se describe a continuación.

1.2.	Descripción del proyecto

Con el fin de dar solución a lo detallado en el párrafo anterior se ha determinado dar inicio a un nuevo proyecto que satisfaga las necesidades funcionales y operacionales del ICF.

El proyecto consiste en la construcción de un Edificio de Oficinas techado con losa de concreto sobre estructura metálica construida con Canaleta doble de 2”x6” y Lámina Aluminizada, Acera, áreas de baños para damas y caballeros, y una rampa de acceso a las oficinas para personas discapacitadas.

El proyecto tiene una proyección horizontal de 90 m2 (5m. x 18m.), con un pasillo frontal de 1.5m. De ancho por 18m. De longitud. El proyecto se encuentra en un área mayor donde se concentra la mayoría de edificios de oficinas del ICF. El edificio cuenta con áreas verdes cercanas donde se pueden observar algunas variedades de árboles, en especial el Eucalipto.

El concepto de espacio público en los tiempos actuales, la búsqueda del mejoramiento de la calidad dentro de los predios del ICF y la pronta solución al problema de hacinamiento de personal en actuales oficinas, impulsa la ampliación del fragmento urbano conformado por un nuevo Edificio de oficinas de esta Institución. Se busca con este Edificio de oficinas establecer las bases para albergar cómodamente y con todo modernismo a los empleados de la unidad del Programa Nacional de Reforestación del ICF.

Es primordial lograr la integración de distintas lógicas: la de la movilidad, la correcta distribución y la eficiente funcionalidad junto con la lógica del intercambio operacional e informativo en un mismo ambiente laboral, consolidando así una propuesta de integración espacial y unificación institucional.

Por tanto el Proyecto deberá ser nombrado en lo sucesivo como: CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M2, EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF. Se ubicará en un espacio proporcionado dentro del área de edificios de ICF en La Col. Brisas de Olancho, frente a las oficinas del Centro de Información y Patrimonio Forestal (CIPF).

1.3.	Ubicación del proyecto

Como se muestra en la Imagen, el proyecto propuesto se encuentra localizado geográficamente dentro del casco urbano de Comayagüela cerca, del IHSS Periférico, entrada a la Colonia Brisas de Olancho, Comayagüela, en el Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. (Honduras), las coordenadas son Latitud14°06’11.6’’ N y Longitud 87°13’44.50’’O.

2.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Para la realización de este proyecto se necesita contratar los servicios de un contratista que con elementos suficientes, deberá suministrar por su cuenta y riesgo, todo lo necesario para desarrollar la construcción del edificio de oficinas para el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), de conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales y convenios suplementarios anexos al Contrato, de tal modo que el proyecto terminado tenga el carácter de llave en mano (Obra finalizada incluye materiales).

3.	CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra necesarias para la ejecución del proyecto son las que se detallan en el anexo I. Este cuadro deberá ser llenado por el oferente con el respectivo precio unitario para cada actividad. Toda la documentación anterior deberá ser devuelta, firmada y sellada en señal de aceptación.

4.	PLAZO, LUGAR, FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA

El lugar de entrega será en la obra misma ubicada en el sitio designado por la Gerencia Administrativa del ICF al momento de la inspección final previo a la recepción  de las mismas y el plazo de entrega será de setenta (70) días, a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio de construcción del proyecto.

5.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La obra se ejecutará exclusivamente con fondos propios del ICF. Fuente 12, Objeto de Gasto 47110, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado.

6.	 LUGAR, HORA Y FORMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

El lugar para presentar las ofertas económicas será en la oficina de Gerencia Administrativa, con número telefónico 2223-6430, ubicada en el segundo nivel, Edificio Principal del ICF, Colonia Brisas de Olancho, entrada al par de Gasolinera Uno Norte, Comayagüelaa, MDC, el día miércoles 15 de Julio del año 2015 a las 2:00 PM.

Se requiere la presentación de la cotización original, las cuales se entregaran en un  sobre sellado. ANEXO II

7.	REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

Constancia de Inscripción o en trámite en el registro de proveedores contratistas que al efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

8.	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

La oferta deberá mantenerse por un periodo de 30 días a partir de la fecha de presentación de la misma, situación que deberá hacerse constar de manera clara, legible y visible.

9.	ETAPAS Y PLAZOS QUE TENDRÁ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1.	Invitación: 1 días.
2.	Consultas y preparación de cotizaciones: 3 días.
3.	Apertura de cotizaciones: 1 día.
4.	Evaluación de cotizaciones: 2 días.
5.	Post evaluación de cotizaciones: 1día.
6.	Notificación de adjudicación: 1 día.
7.	Formalización de contrato: 2 días.

10.	NUMERO MINIMO DE COTIZACIONES

  Se establece que el número mínimo de oferentes para participar en este proceso será de Tres (3) Cotizaciones. La evaluación de las propuestas se hará al oferente que cumpla con las condiciones de esta invitación y ofrezca el precio evaluado más bajo entre las ofertas.
La oferta deberá presentarse por un monto global incluido el Impuesto sobre ventas.

11.	NOTIFICACION DE ADJUDICACION

La Adjudicación se hará en un periodo no mayor a Cuatro (4) Días calendario después de realizadas las evaluación de las ofertas.

12.	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Una vez notificada la empresa ganadora deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente 15% del monto total, con una vigencia desde la firma del contrato hasta noventa días después de vencido el contrato y la misma será presentada en un periodo no mayor de tres (3) días. ANEXO III

13.	FORMALIZACION DEL CONTRATO E INICIO DE OBRA

El contrato será formalizado entre las partes, una vez se haya realizado la notificación de adjudicación y presentada la garantía de cumplimiento de oferta de la empresa ganadora. Se procederá a entrega la orden de inicio de construcción del proyecto y a partir de esa fecha comenzará el plazo de construcción.
De no llegarse a un acuerdo con la empresa ganadora se seleccionara la que ocupa el segundo lugar y así sucesivamente.

14.	FORMA DE PAGO

El ICF realizara los pagos por medio SIAFI, revisará antes de efectuar el pago los certificados de las cantidades de trabajo ejecutado, los que serán preparados por EL CONTRATISTA en los formatos suministrados por el ICF con los soportes correspondientes, aprobados por el SUPERVISOR.

La estimación deberá acompañarse entre otros documentos, del Certificado de cumplimiento de servicios, éste deberá extenderlo el Ingeniero Supervisor de la Obra como sigue: “El suscrito, Certifica que: los servicios por los cuales se solicita el pago han sido efectuados satisfactoriamente y son pagaderos de conformidad con los Términos del contrato”.

15.	DERECHO DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE RECHAZAR LA OFERTA

El ICF se reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y estos Documentos bases y especificaciones técnicas para contratación de la obra

16.	FORMA EN QUE LA ADMINISTRACIÓN SUPERVISARÁ LA OBRA

El ICF proporcionará para la supervisión de la construcción de la obra un ingeniero supervisor que garantizará el correcto proceso constructivo, la calidad de los materiales y mano de obra, el cumplimiento de los tiempos establecidos dentro del plan de construcción y todos los pormenores que sucedan durante el tiempo que persista la obra.

17.	MODELO DEL CONTRATO QUE FIRMARÁ EL OFERENTE AL CUAL SE LE ADJUDICARÉ EL CONTRATO

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M2, EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF, EN COMAYAGÜELA, D.C., DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

ICF - XXX¬¬¬¬¬¬ - 2015

Nosotros, MISAEL LEON mayor de edad, casado, Ingeniero Forestal, hondureño, con tarjeta de identidad No XXX-XXXX-XXXXX y de este vecindario, actuando en su condición de Director Ejecutivo del ICF, y por ende, Representante del Estado de Honduras, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. XXX del xx de xxxxx de dos mil quince, debidamente autorizado para este acto, por una parte y _____________, mayor de edad, soltero, hondureño, ingeniero civil, con Domicilio en Lugar, Departamento, tarjeta de identidad número _________________, con registro Tributario Nacional ___________, en representación de la empresa ______________ constituida mediante instrumento público número ____ autorizada por el notario _________ el __ de ______ de ______ e inscrita bajo el número _____ del Libro de Comerciantes Sociales del Registro Mercantil de ___________, representación que acredita mediante instrumento número ___ del ___ de ____ de _____ inscrito en el Centro Asociado del  Instituto de la Propiedad; hemos convenido en suscribir este CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M2, EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF, COMAYAGÜELA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN., en base a la aprobación emitida por la Gerencia de Suministros y Materiales en punto de acta N°__ de la Sesión N° ___ del ___ de ______ de _________ y a la Cotización Directa N° ICF-XXX-2015; y que para fines del presente contrato se denominaran en lo sucesivo EL GOBIERNO y EL CONTRATISTA respectivamente, este Contrato se regulara de conformidad con las estipulaciones siguientes:

CLAUSULA I: DEFINICIONES:

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que se expresa a continuación:

GOBIERNO: El Gobierno de la República de Honduras (Poder Ejecutivo).

SEFIN: Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas, órgano encargado de regular el Presupuesto General de Ingreso y Egresos de la República.

ICF: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, de la República de Honduras.

OBRAS CIVILES: Entidad concentrada del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). De duración indefinida, de interés público y con dependencia administrativa, técnica y financiera.

GERENCIA ADMINISTRATIVA: Es el Órgano Superior de Administración del ICF.

DIRECTOR EJECUTIVO: Profesional que tiene a cargo la Dirección Ejecutiva del ICF y ejerce la representación legal del mismo por delegación del Presidente de La República de Honduras.

GERENCIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES: Responsable de la dirección, organización, implementación, control y evaluación de todas las actividades vinculadas con la prestación del servicio de obras civiles.

SUPERVISIÓN: Gerente de Obra o Representante de la firma Supervisora contratada por el ICF, denominada en este contrato el Supervisor. La persona encargada de la Supervisión del Proyecto es el Ingeniero Raúl Alexander Álvarez Durón.

CONTRATISTA: La Sociedad Mercantil _______________________________.

RESIDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado, solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH)  y aprobado por el ICF que actuará como Ingeniero Residente del proyecto por parte del Supervisor.

SUPERINTENDENTE: Ingeniero Civil debidamente colegiado, solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras y aprobado por el ICF, quien actuará como Ingeniero de Proyecto por parte del Contratista.

PROYECTO: CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M2, EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF, COMAYAGÜELA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.,
.

FIRMA VERIFICADORA: Firma contratada por el ICF de Honduras para prestar los servicios de verificación técnica, administrativa y financiera de las actividades relacionadas con las funciones establecidas en el marco de la Ley del ICF.

CLÁUSULA II: TRABAJO REQUERIDO

El Contratista, con elementos suficientes que suministrará por su cuenta y riesgo, se obliga a construir para el Gobierno, de conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales y convenios suplementarios anexos al Contrato, el Proyecto de CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M2, EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF, COMAYAGÜELA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. Tales documentos están descritos en la Cláusula VII del presente contrato, los cuales debidamente firmados e identificados  por ambas partes, forman parte de este contrato.

CLÁUSULA III: PLAZO

El Contratista deberá iniciar los trabajos a más tardar dentro de los diez (10) dias calendario siguiente a la fecha de la Orden de Inicio emitida por el ICF y se compromete y obliga a terminar la ejecución de la obra contratada en el plazo de setenta (70) días calendario.
Cuando el plazo de ejecución se modificase por aumento en las cantidades de obra del proyecto, el plazo incrementado estará de acuerdo a un estudio que para tal fin se hará del programa de trabajo, y la ampliación del plazo no podrá ser mayor al aumento proporcional en monto.

CLÁUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO

Las cantidades de obra del contrato se consideran aproximadas y sujetas a las variaciones establecidas en el Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.
Para las actividades correspondientes a la Construcción de edificio de oficinas, el ICF pagará al Contratista por las obras objeto de este Contrato, ejecutadas satisfactoriamente aceptadas y aplicando los Precios Unitarios respectivos de conformidad con el cuadro de cantidades estimadas y precios unitarios corregidos y que forman parte del presente contrato, según el siguiente cuadro:

•	Aquí se deberá colocar el de la oferta presentada por la empresa a quien fue adjudicado el contrato.

CLÁUSULA V: MONTO DEL CONTRATO
El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de ________________________ (________) y queda convenido que el pago de la cantidad mencionada se hará en Lempiras, Moneda oficial de la República de Honduras. El monto del presente contrato será financiado con Fondos Propios.
Es entendido y convenido por ambas partes que el monto y plazo del contrato, será ejecutado de acuerdo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para el año 2015; según estructura presupuestaria siguiente:

FTE	ORG	PG	SPR	PY	ACT/OBRA
11	001	13	00	004	002

CLÁUSULA VI: ANTICIPO
Queda convenido que el ICF no suministrará al Contratista pago por anticipo de fondos.

CLÁUSULA VII: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO
El contratista se obliga a efectuar las obras objeto de este Contrato, de acuerdo con los siguientes documentos anexos que forman parte íntegra del mismo:

1.	Las modificaciones efectuadas a este Contrato.
2.	La solicitud de Oferta.
3.	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
4.	La Orden de Inicio.

En caso de haber discrepancia entre lo dispuesto en el Contrato y los anexos antes descritos, privará lo expuesto en el Contrato y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, privará lo previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión.

CLÁUSULA VIII: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

El ICF supervisará la ejecución de este proyecto por medio del supervisor que ha designado para este fin, el cual se hará del conocimiento del Contratista.

El ICF velará porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento del contratista, podrá efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspección también podrá ser efectuada por la Firma Verificadora o cualquier otra Institución Gubernamental y el Contratista está obligado a dar las facilidades necesarias para la inspección y facilitará o hará que se facilite el libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construcción de la obra esté efectuándose; asimismo proveerá la información y asistencia necesaria para que se efectúe una inspección detallada y completa.

CLÁUSULA IX: LIBROS Y REGISTROS
El Contratista deberá mantener libros y registros en idioma español, relacionados con el proyecto, de conformidad con sanas prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, adecuadas para identificar los bienes y servicios financiados bajo este contrato; estos libros y registros podrán ser inspeccionados y auditados durante la ejecución del contrato y en la forma que el Estado considere necesario.
Los libros y registros, así como los documentos y demás información relativa a gastos y cualquier otra operación relacionada con el proyecto, deberán ser mantenidos por el Contratista por un período de cinco (5) años, después de terminado el proyecto. Durante ese período, estarán sujetos en todo tiempo a inspección y auditorias que el Gobierno considere razonable efectuar.

CLÁUSULA X: DAÑOS Y PERJUICIOS A PERSONAS Y BIENES
Durante el desarrollo de las obras, y hasta que se cumpla el plazo de ejecución de las mismas; en los casos especiales, El CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios ocasionados a terceros, en sus personas o bienes, en cualquier operación llevada a cabo por El CONTRATISTA. Igualmente será responsable por todo reclamo o demanda, derivada del incumplimiento de las leyes laborales, de previsión o seguridad social y cualquier otra obligación con respecto a los trabajadores del Contratista y sub-Contratista.
Por lo tanto, el GOBIERNO queda exento de las obligaciones que El CONTRATISTA contraiga con terceros  o con sus trabajadores.

El CONTRATISTA es el responsable de la canalización del tránsito vehicular en la zona en que esté ejecutando sus actividades, de modo que éste resulte lo más ordenado posible y pretendiendo provocar los mínimos gastos de operación a los usuarios.

CLÁUSULA XI: GARANTÍAS
El Contratista queda obligado a rendir a favor del ICF como entidad ejecutora la siguiente fianza o Garantía:

•	Garantía de Cumplimiento de Contrato por una suma del Quince por ciento (15%) de este contrato y con una vigencia de tres (3) meses adicionales al plazo del Contrato. Esta garantía deberá presentarse en un plazo no mayor de cuatro (04) días calendario después de haber firmado el Contrato, caso contrario se procederá a aplicar el artículo 101 de la Ley de Contratación del Estado.

La presente garantía será pagadera al ICF por la Institución que la otorgó, al primer requerimiento que se efectúe, una vez que este firme el Acuerdo de Resolución por incumplimiento del Contratista, siempre y cuando el cobro se realice dentro del plazo de vigencia.

CLÁUSULA XII: PERSONAL
El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de la misma. El Supervisor podrá solicitar al Contratista el retiro del personal que no demuestre capacidad, eficiencia, buenas costumbres y honradez en el desempeño de su labor y el Contratista deberá sustituirlo en el término de quince (15) días calendario por personal calificado.
Antes de que se autorice el inicio de las obras, el contratista deberá presentar la nómina del personal técnico asignado para la dirección y ejecución de la obra, incluyendo un plan de organización.
El Contratista deberá designar un gerente de proyecto con experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las del presente contrato.
El Contratista deberá mantener un Superintendente para la ejecución de las obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que ICF lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones del Contratista. El Superintendente será un Ingeniero Civil colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, con experiencia en obras de naturaleza y magnitud similares a las del presente contrato, debiendo permanecer en el proyecto para estar constantemente al frente de las obras y dedicarse a tiempo completo a la superintendencia del mismo.

CLÁUSULA XIII: MULTAS
El Contratista deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los diez (10) días calendario posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de los trabajos, se le aplicará una multa de TRESCIENTOS LEMPIRAS (L 300.00) por cada millón o fracción del monto del contrato, deducibles del pago de la primera Estimación de Obra.
En caso de no cumplirse el inciso anterior en un periodo no menor de treinta (30) días calendario, se aplicará el artículo 58 de la Ley de Contratación del Estado.
El Contratista está obligado a mantener un Superintendente colegiado y solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecución de las obras de conformidad a la Cláusula XII: PERSONAL, del contrato de construcción firmado. El incumplimiento de esta disposición contractual dará lugar a que el Gobierno deduzca al Contratista en concepto de multa la cantidad de L 50,000.00 (CINCUENTA MIL LEMPIRAS) mensuales. Para garantizar la aplicación de esta Cláusula, el Contratista deberá adjuntar a cada solicitud de pago mensual una constancia firmada por el Ingeniero Supervisor, en la que se establezca que el Superintendente ha permanecido en el sitio de la obra en el mes objeto de pago y que el mismo está realizando sus actividades en el proyecto, esta multa será aplicada en forma proporcional en relación a los días de permanencia del ingeniero en el proyecto, deducible del pago de la Estimación de Obra del mes correspondiente.
El contratista deberá incorporar en las obras puntuales del proyecto las señales requeridas de advertencia de peligro, solicitadas por el Supervisor de acuerdo a la indicación solicitada por el ICF. El incumplimiento total o parcial de éstas obligaciones después de transcurridos 30 días de girada la Orden de Inicio o durante la ejecución del proyecto, dará lugar a que el gobierno deduzca al Contratista en concepto de multa la cantidad de TRES MIL LEMPIRAS MENSUALES (L 3,000.00), deducible del pago de la Estimación de Obra del mes correspondiente, la cual deberá ser acreditada mediante certificación por parte de la Supervisión, mostrando copias de las notas enviadas al contratista con evidencia fotográfica de dicho incumplimiento.
En caso de que el Supervisor informe sobre la falta de algún equipo necesario para la ejecución de las obras, se deberá aplicar una Multa de DIEZ MIL LEMPIRAS MENSUALES (L 10,000.00), por cada máquina que no se encuentre en el proyecto, o que no sea sustituida cuando el caso lo amerite en un período máximo de 7 días calendario, después de ser retirada la máquina en mal estado. Esta multa será aplicada en forma proporcional en relación a los días que la máquina no ha permanecido en el Proyecto, deducible del pago de la Estimación de Obra del mes correspondiente.

El Contratista deberá presentar su solicitud de pago mensual (Estimación), con la documentación soporte dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente, en caso de incumplimiento se le aplicará una multa de UN MIL LEMPIRAS (L 1,000.00), por cada día de retraso, deducible del pago de la Estimación de Obra del mes correspondiente.
El Contratista estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Solicitud de Oferta, por cada día de demora en la ejecución y entrega de la obra, dará derecho al Contratante a deducir hasta la debida entrega y recepción de la obra la cantidad correspondiente según el monto del contrato, de acuerdo a la siguiente tabla:

Valor del Contrato	% de Multa
De L. 0.01 a L. 40,000.000.00	0.17%
L. 40,000.000.01 en adelante 	0.18%

CLÁUSULA XIV: EQUIPO
Queda convenido que el Contratista deberá mantener el equipo en buenas condiciones de operación, pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento escrito del ICF. El equipo que a juicio del Ingeniero Residente no esté en buenas condiciones de funcionamiento, será retirado de la obra, para lo cual será necesario únicamente que el ICF lo ordene mediante simple nota, y su reemplazo deberá efectuarse dentro de los siete (7) días calendario después de recibida la simple nota.
Para la ejecución del presente contrato, el Gobierno estima que el equipo mínimo que deberá permanecer en la Obra es el siguiente:

1	Mezcladora de concreto
1	Máquina para soldar
1	Tanque de agua
1         Juego de Andamios

Este equipo no necesariamente es el que se requerirá para ejecutar la Obra en el Tiempo Contractual, pudiendo demandarse una cantidad de unidades de acuerdo al programa de Trabajo aprobado.

CLÁUSULA XV: SEÑALIZACIÓN DE  LAS OBRAS
El Contratista está obligado a mantener, por su cuenta, señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito.
Además el Contratista colocará con la celeridad que amerite el caso, las señales adicionales que a juicio del ICF se requieran para la seguridad de los trabajadores y usuarios de los predios del ICF y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causare a persona o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieren accidentes por la falta de señales adecuadas.

CLÁUSULA XVI: FUERZA MAYOR
Por fuerza mayor se entenderá causas imprevistas fuera del control del contratista incluyendo pero no limitándose a: Actos de Dios, actos de enemigo público, actos de otros contratistas en la ejecución de los trabajos encomendados por el Gobierno, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas, embargos sobre fletes, etc.

Este Contrato podrá ser suspendido y/o cancelado parcial o totalmente por el Gobierno, por causas de fuerza mayor que a su juicio lo justifiquen. En tal caso, el Gobierno hará una liquidación de los trabajos realizados a la fecha y pagará al Contratista una compensación justa y equitativa convenida de mutuo acuerdo.

CLÁUSULA XVII: OTRAS OBLIGACIONES
Este Contrato está sometido a las Leyes de la República de Honduras y en consecuencia todo lo  relacionado con la ejecución del proyecto estará sometido a dichas leyes.
El contratista no asignará, transferirá, pignorará, sub-contratará o hará otras disposiciones de este Contrato o cualquier parte del mismo; así como no cederá derechos, reclamos u obligaciones del Contratista derivados de este Contrato, a menos que tenga el consentimiento escrito del Fondo Vial.

CLÁUSULA XVIII: SUBCONTRATACIONES
Para que el Contratista pueda suscribir un sub-contrato, este no podrá exceder del 40% del presupuesto total de la obra y deberá obtener previamente la autorización escrita del ICF para lo cual será necesario que presente en forma íntegra el texto del sub-contrato, en el cual deberá hacerse constar que no se otorgarán dispensas para la introducción de repuestos y accesorios.  Además en dicho texto deberán ser incluidas, todas las prevenciones que el ICF considere pertinentes y consecuentemente el sub-contrato únicamente podrá ser suscrito, cumpliendo con las formalidades legales y las disposiciones atinentes de este Contrato, sus anexos, y  especialmente lo estipulado en el Artículo 116 de la Ley de Contratación del Estado.

CLÁUSULA XIX: IMPUESTOS Y EXONERACIONES
El presente contrato, será financiado con fondos nacionales, como tal, no está sujeto a ningún beneficio en lo referente a la exoneración de impuestos y derechos por introducción y compra de bienes en el exterior.
El Contratista exime de toda responsabilidad al Gobierno sobre el pago de Impuestos Municipales de su Empresa ya sea a la Municipalidad de su domicilio o donde se generen sus ganancias.

CLÁUSULA XX: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA
El Gobierno a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos objeto de este Contrato, total o parcialmente, mediante comunicación escrita al Contratista indicando los motivos de la terminación. Dicha terminación se efectuará en la forma y de acuerdo con la información que se dé en la comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que el Gobierno pudiere tener contra el Contratista. Al recibir la mencionada comunicación, el Contratista inmediatamente discontinuará, a menos que la comunicación especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de los materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.
El Gobierno a su juicio podrá rembolsar al Contratista todos los gastos subsiguientes que sean razonables y necesarios, efectuados después de la fecha en que se dé por terminado el Contrato. Estos gastos deberán ser previamente justificados por el Contratista.

CLÁUSULA XXI: CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO
El Gobierno podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho del Contratista para proseguir la ejecución de la obra contratada por las causas estipuladas en la Ley de Contratación del Estado, las leyes vigentes del País y además por las causas siguientes:
En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecución de los trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusión de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuación de la obra o por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.
La negligencia se comprobará con los dictámenes elaborados por la firma supervisora, la firma verificadora y el coordinador del proyecto.
Al respecto cabe hacer del conocimiento del Contratista que se ejercerá un estricto control y seguimiento del proyecto por parte del Supervisor, Firma Verificadora y del ICF, a efecto de que los trabajos sean ejecutados razonablemente dentro del tiempo programado, ya que un atraso por causas imputables al Contratista, será motivo de terminación del contrato si así conviniere a los intereses del Estado.
Sí se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.
Si dentro del plazo que el ICF le hubiere fijado, no presentase las cauciones o ampliaciones de las mismas a que está obligado conforme a este contrato o a la Ley.
Si cometiere actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Pública o en perjuicio de la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación del ICF.
Si dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.
Si el contratista rehusare proseguir o dejare de ejecutar el trabajo parcial o totalmente, con la diligencia necesaria para cumplir y asegurar la terminación del proyecto dentro del plazo establecido en este Contrato o cualquier ampliación que se le conceda.
Si el Contratista cede, pignore, transfiera a cualquier título el presente Contrato en todo o en parte a una tercera persona.
Si el Contratista subcontrata con terceros un porcentaje superior al 40% del monto del Contrato.
Por aplicación de la Cláusula XX.

2. Cuando el Contratista incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, el ICF concederá al Contratista y su fiador el término de diez (10) días hábiles, para que acompañando las pruebas y documentación pertinentes, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el término indicado, el ICF resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado o en caso contrario, procederá a resolver el contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las cauciones de cumplimiento de contrato y las cantidades que correspondan de las demás cauciones rendidas por el Contratista.
La resolución del Contrato se efectuará de acuerdo al trámite que señala la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento, finalizando con la emisión de un Acuerdo de la Dirección Ejecutiva del ICF.

CLÁUSULA XXII: PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
Una vez que esté firme el Acuerdo de Resolución por incumplimiento del Contratista, el Gobierno exigirá por la vía de apremio el cumplimiento de la garantía que el Contratista haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del contrato. El Gobierno gozará de preferencia sobre cualquier otro acreedor para hacer efectiva esta garantía y los garantes no gozarán del beneficio de excusión.

CLÁUSULA XXIII: DEL PLAZO Y DE LAS GARANTÍAS
1. El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado de acuerdo a lo expuesto en el artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y de los artículos 187, 188, 190 del Reglamento de la Ley.
2.	Las Garantías deberán ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratación  del Estado.

CLÁUSULA XXIV: PAGOS
El Gobierno revisará antes de efectuar el pago, los certificados mensuales de las cantidades de trabajo ejecutado, los que serán preparados por el CONTRATISTA en los formatos indicados por  ICF con los soportes correspondientes, aprobados por el SUPERVISOR y por Gerencia de Suministros y Materiales del ICF. La estimación y el pago mensual deberán acompañarse entre otros documentos del Certificado de cumplimiento de servicios, éste deberá extenderlo la Supervisión del Proyecto como sigue: “El suscrito, Certifica que: los servicios por los cuales se solicita el pago han sido efectuados satisfactoriamente y son pagaderos de conformidad con los Términos del contrato”.
El Gobierno reconocerá intereses a la tasa promedio correspondiente al mes en que se efectúe el pago para operaciones activas del sistema bancario nacional, cuando se produzcan atrasos en el pago de sus obligaciones por causas que le fueren imputables, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del ingreso respectivo al Sistema de Administración Financiera (SIAFI), entendiéndose que el ingreso al sistema es hasta que se haya comunicado al contratista la aceptación correcta de la documentación por la Gerencia Administrativa. El pago de intereses, se hará a más tardar en la fecha del siguiente pago parcial contra recibo de cobro presentado por el contratista de acuerdo al formato proporcionado por el ICF.
No podrán alegar incumplimiento de la Administración y solicitar el pago de los intereses, los contratistas que presenten en forma incompleta o incorrecta los documentos de cobro; tampoco podrán hacerlo quienes incurran en atrasos que les fueren atribuibles durante la ejecución de un contrato, ocasionando con ello retrasos en los desembolsos presupuestados para determinado período fiscal y la subsiguiente demora en los siguientes ejercicios, y quienes incurran en cualquier otra conducta determinante del retraso.

CLÁUSULA XXV: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA
El ICF podrá autorizar la devolución de la garantía en la forma siguiente:
La Garantía de Cumplimiento de Contrato, tres meses después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción Final del Proyecto.

CLÁUSULA XXVI: RECLAMOS
En el caso que el Contratista presente un reclamo por pago o liquidaciones consideradas por él como injustas, haciendo la solicitud por escrito dentro de los 15 días siguientes a que dé origen el reclamo.

CLÁUSULA XXVII: MEDIO AMBIENTE
El Contratista deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso, con el propósito de preservar el medio ambiente al ejecutar los trabajos requeridos, controlando y evitando la erosión en laderas y taludes de pendientes pronunciadas, conformando canales de entrada en estructuras de drenaje mayor y menor, que garanticen el flujo natural de aguas pluviales, eliminando escombros, vegetación, troncos, etc. que como producto de las actividades que ejecute en la zona, se encuentren en las inmediaciones de las estructuras de drenaje.

CLÁUSULA XXVIII: RECEPCIÓN PARCIAL E INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN FINAL
Recepción:

La recepción total o parcial de una etapa se llevará a cabo según el procedimiento detallado a continuación:
El Contratista deberá presentar formal solicitud de recepción de la etapa de construcción al Consultor, remitiendo copia de la nota a la Gerencia Administrativa, con el propósito de que se haga el seguimiento respectivo. Dicha nota deberá contener el acuse de recibo por parte de la Supervisión.
El Consultor, conjuntamente con el Contratista, en un término no mayor a dos (2) días hábiles,  realizarán una visita, en la cual, el Consultor deberá indicar y anotar en la Bitácora, todas las observaciones de los puntos, que a su criterio, deben ser corregidos antes de su aceptación. Dichas correcciones deberán realizarse en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.
Una vez que el Contratista haya efectuado las correcciones señaladas por la Supervisión, o no habiendo observaciones, y que ambas partes acuerden que la etapa de construcción está terminada de conformidad a las obras ordenadas por la Supervisión, y de acuerdo a las especificaciones del ICF; el Consultor dará por aceptado los trabajos realizados, registrándolo en la Bitácora.
A continuación, el Consultor remitirá a la Gerencia Administrativa de ICF el Informe Final correspondiente.
Una vez que la Gerencia Administrativa de ICF, dé por aceptados los trabajos realizados en la etapa de construcción, el Ingeniero Supervisor, dará seguimiento a la emisión de las respectivas Actas de Recepción.
Cuando la Supervisión no reciba notificación por parte del Contratista, ésta no autorizará el pago de los trabajos ejecutados durante el período en la etapa en cuestión, hasta que el Contratista cumpla con los procedimientos que le competen de acuerdo a lo establecido en los incisos anteriores. Cabe mencionar, que previo a la aceptación de la etapa de construcción por parte del ICF, toda reparación de los daños ocasionados en el predio del proyecto, correrá por cuenta del Contratista.

Se podrán hacer recepciones parciales de las áreas en las que se hayan ejecutado todos los trabajos, estableciéndose para la recepción, un área mínima de 50 m2, pudiendo también recibirse aquellos ramales o proyectos que tengan longitudes menores y que sean independientes.

Inspección Final:

Recepción Final: El Contratista deberá dar aviso por escrito cuando la obra esté terminada a la Gerencia Administrativa de ICF y a la Supervisión, éstos deberán hacer la inspección de la misma dentro del término de quince (15) días calendario siguientes a la fecha en que se reciba el aviso y si los trabajos estuvieran ejecutados a satisfacción del ICF, la Supervisión rendirá un dictamen a la Gerencia Administrativa de ICF dentro de los tres (3) días después de la inspección final.  La Gerencia Administrativa de ICF emitirá el Acta de Recepción Final tomando en cuenta las actas de recepción parciales que se hayan emitido por los responsables y la inspección final realizada por el Supervisor del ICF en un plazo de treinta  (30) días hábiles.

CLÁUSULA XXIX: REGISTRO DEL CONTRATO
El presente contrato deberá ser inscrito en la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción para complementar la base de datos usada por el Gobierno y la Empresa Privada para referencia de costos. El Gobierno deberá remitir copia certificada del Contrato a la Oficina Normativa de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA XXX: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Una vez que se haya concluido la obra objeto de este Contrato, el Gobierno verificará que el Contratista haya cumplido con lo establecido en el presente Contrato, procediendo a la entrega del finiquito liberando de toda responsabilidad al Contratista.

CLÁUSULA XXXI: LEYES APLICABLES
Cualquier divergencia técnica, administrativa y/o legal que se presente sobre cualquier asunto, que no sea resuelta mediante un arreglo directo con el ICF o su representante; los Contratistas están obligados a agotar los mecanismos alternos de resolución de impugnaciones previstos en la Ley de Contratación del Estado, Ley de Procedimiento Administrativo y Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

CLÁUSULA XXXII: JURISDICCIÓN
En caso de controversia el contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete al domicilio de ICF ante el tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

CLÁUSULA XXXIV: ACEPTACIÓN
En fe de lo cual, ambas partes aceptan las anteriores estipulaciones y firman el presente contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los _______ días del mes de ______ del año dos mil quince.

       ING. MISAEL LEON       	        	               __________________________
        Director Ejecutivo		                                   Representante Legal
	       ICF				                   EMPRESA CONSTRUCTORA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

18.	ESPECIFICACIONES TECNICAS

20.1.	ESPECIFICACIONES GENERALES

Las especificaciones generales enunciadas en este documento regirán para la construcción de todos los trabajos contratados por el INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) relacionados con la Construcción de un edificio de Oficinas, el cual comprende la construcción de dos módulos de oficinas y dos juego de baños, en 90 m2, el edificio será construido de acuerdo a todas y cada una de estas especificaciones.

Las autoridades del ICF, toman por entendido que los Contratistas a los cuales se les pudiese adjudicar el contrato de estas obras, se regirán por las mejores prácticas de la ingeniería y éticas morales de su debida profesión o especialidad.

El ICF se reserva el derecho de supervisar e inspeccionar las obras para hacer constar que el Contratista de estricto cumplimiento a lo aquí establecido.

Sobre los aspectos que no estén contemplados en estas especificaciones, el Contratista podrá hacer las consultas necesarias por escrito o vía electrónica a la Supervisión designada por el ICF, quien deberá evacuar las mismas, como mínimo, dentro de los tres días siguientes a su recepción.

20.2.	ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Todos los materiales a emplearse en este proyecto de construcción deberán ser nuevos y de buena calidad.

Cuando los materiales sean especificados por nombre de fábrica o de fabricante deberán usarse estos primordialmente, si el Contratista desea hacer uso de otros materiales, se deberá obtener la aprobación escrita de la Supervisión.

En cualquier tiempo y durante su preparación o uso, los materiales podrán ser inspeccionados, y si como consecuencia de ensayo o simple apreciación se comprueba que no son adecuados por no ser uniformes o consistentes con lo especificado, el Contratista deberá buscar nuevas fuentes de abastecimiento y devolver o cambiar los existentes que no sean aprobados por la Supervisión.

Serán rechazados por la Supervisión y retirados por cuenta del Contratista los materiales que no estén de acuerdo con los requisitos de las presentes especificaciones y las buenas prácticas de la Ingeniería.

20.3.	MATERIALES BÁSICOS

20.3.1.	Cemento Pórtland Gris
El Cemento a usarse deberá conformarse a las especificaciones ASTM Especificaciones para Cemento Pórtland Tipo I (ASTM-C150).- Este será de fabricación nacional.
Deberán realizarse pruebas para seleccionar la proporción del concreto.- El cemento y materiales pétreos usados en la prueba, deberán corresponder a los que se usen en la obra.

No se usara cemento recuperado o salvado.- El cemento deberá ser almacenado de tal manera que se prevenga su deterioro por la intrusión de cualquier materia extraña.- Si el cemento está deteriorado o ha sido contaminado no deberá ser usado para el concreto o mortero y será rechazado.

El Contratista que atribuya al cemento cualquier falla en la resistencia solicitada, deberá aportar las pruebas de laboratorio que confirmen lo anterior.

20.3.2.	Cal
La cal usada para la obra concerniente a pulidos específicamente, deberá ser hidratada y preparada en lechada para servirla, no se usara bajo ningún concepto cal viva.

20.3.3.	Arena
La arena de río o residuo de piedra triturada, deberá estar libre de polvo, materias orgánicas o cantidades perjudiciales de arcilla.- Las partículas serán de génesis silíceas o calcáreas, duras e impermeables.- En todo caso la Supervisión podrá ordenar el lavado de la arena si así lo estima conveniente.

Para el uso de otro tipo de arena no señalado, se hará un diseño de la mezcla y las pruebas de resistencia de la misma.

20.3.4.	Grava
La grava será de piedra triturada o de río, libre de polvo y materia orgánica.- Las partículas deberán ser duras, tenaces, impermeables y de tamaño máximo de 3/4”, a menos que se especifique adicionalmente otra cosa.

20.3.5.	Agua
El agua para uso de la obra debe estar limpia y libre de materias dañinas como: aceite, ácidos, sales, álcalis, materias orgánicas y de otro tipo de materias que reaccionen con los materiales que entran en la formación de los morteros o el concreto reduciendo su resistencia y durabilidad.

20.3.6.	Mortero (Mezcla Arena – Cemento)
Para fabricar un mortero, se hará con la proporción de arena y agua, indicada en los planos constructivos, batiéndola constantemente para obtener una mezcla de coloración uniforme y consistencia apropiada.- Al momento de usarse, a la mezcla anterior se le agregara la proporción de cemento requerida, debiéndose usar dentro de las dos horas siguientes de su fabricación.

Para usar un mortero con agregados no especificados, se hará un diseño de la mezcla y las pruebas de laboratorio necesarias, según las indicaciones de la Supervisión.

20.3.7.	Bloques de Concreto
Se utilizara bloque de concreto de 6”x 8” x 16” según se indica en los planos, estos serán fabricados con cemento Pórtland y arena.

Todos los bloques serán sanos, resistentes, sin rajaduras ni otros defectos que hagan difícil su colocación o debiliten su resistencia y durabilidad.

Al ser transportados o manejados en obra, no deberán disgregarse fácilmente. Estarán bien curados, libres de materia orgánica y de otros componentes que manchen el repello.- Deberán tener por lo menos un mes de fabricación.

20.3.8.	Cerámica para piso
La cerámica a utilizar será de de tráfico mediano, del diseño y tamaño elegido por la Supervisión.

La cerámica debe estar perfectamente cocida, de estructura firme y compacta, libre de grietas y rajaduras o de cualquier otro defecto que en la opinión de la Supervisión pueda afectar la resistencia o durabilidad.

Antes de ser colocada la cerámica, se deberá mantener sumergida en agua durante un periodo de 24 horas para luego ser colocada, dejándose escurrir, pero manteniéndola siempre húmeda al colocarla.- El agua debe ser limpia y clara, libre de elementos orgánicos.

La cerámica de piso será instalada con mortero tipo Pegamix F15, Laticrete, Pegafuerte ò similares debidamente aprobados por la Supervisión.

Esta cerámica será fraguada con Grout de color y especificaciones a elección y aprobación por la Supervisión.

20.3.9.	Servicios Sanitarios
Los servicios sanitarios serán de porcelana con tanque y todos sus accesorios para plomería, preferiblemente de la marca Incesa Standard, modelo RIO, color blanco, o similar debidamente probado por la Supervisión.

Cada inodoro tendrá su propia válvula cromada de control de 1/4” ø y adaptador macho de 1/2” PVC.- Las juntas serán selladas con silicón o cinta teflón.

Todos los servicios sanitarios serán instalados con brida plástica, pernos de anclaje y empaque de cera.- No se permitirá en ningún caso la colocación y fijación con cemento gris o blanco.

20.3.10.	Lavamanos
Serán de porcelana del tipo para empotrar en la pared o mueble, con todos sus accesorios, el grifo será cromado del tipo nariz.- Los muebles serán del modelo ECOLINE o SATURNO de Incesa Standard, de color blanco, o similar debidamente aprobado por la Supervisión, con su correspondiente válvula cromada de control de 1/4" ø, adaptador macho de 1/2” PVC, juntas sellados con silicón o cinta teflón.

La ubicación específica de cada modelo se encuentra indicada en los planos constructivos.

20.3.11.	Cerámica en paredes de Baño

La cerámica a utilizar será del tipo Liso de trafico liviano, quedando el color, tamaño, y lístelo a elección de la Supervisión.

La cerámica debe estar perfectamente cocida, de estructura firme y compacta, libre de grietas y rajaduras o de cualquier otro defecto que en la opinión de la Supervisión pueda afectar la resistencia o durabilidad.

Será instalada con mortero tipo Pegamix F15, Laticrete, Pegafuerte o similares aprobados por la Supervisión, fraguada con Grout de color.

Antes de ser colocada la cerámica, se deberá tener sumergida en agua durante un periodo mínimo de 24 horas para luego ser colocada, dejándose escurrir, pero manteniéndola siempre húmeda al colocarla.- El agua debe ser limpia y clara, libre de elementos orgánicos.

20.3.12.	Acero de Refuerzo
Todo el acero a emplearse en las estructuras se deberá ajustar a las especificaciones siguientes:

Las especificaciones para varilla corrugada de acero de lingote para refuerzo de concreto, serán las designadas por las normas ASTM-A-615, de grado 40 y con la denominación indicada en los planos estructurales.

El acero para refuerzo deberá almacenarse bajo cobertizos techados y sobre plataformas elevadas del nivel del suelo; se protegerá además contra rotura, deterioro superficial por oxidación ò alteración química general.

Al colocarse en la obra, el acero deberá estar libre de óxido, tierra, polvo, pintura, aceite o cualquier otra sustancia extraña que pueda perjudicar las estructuras.

20.3.13.	Materiales en General

Los materiales no incluidos en estas especificaciones deberán ser considerados por el Contratista como los de la mejor calidad.

La Supervisión deberá aprobar cada uno de ellos antes que el Contratista decida comprarlos, éste requerimiento se establece únicamente con el propósito de fijar la calidad, pero no con el ánimo de restringir las posibilidades de compra del Contratista.

Deberán utilizarse preferiblemente materiales de manufactura nacional en caso de que no se especifique lo contrario.

Todas las mezclas de concreto y mortero deberán realizarse con mezcladoras debidamente clasificadas con cajones, parihuelas y/o en bateas aprobadas por la Supervisión.

20.4.	TRABAJOS PRELIMINARES

Antes de dar inicio a la construcción de las edificaciones, el Contratista deberá tomar en consideración los siguientes aspectos:

• Estudio del tipo y capacidad soportante del suelo a fin de determinar la profundidad y desplante de la cimentación.

• Excavación, compactación y limpieza sobre el área de trabajo.

• Estudio y verificación de las acometidas de:
?	Aguas lluvias
?	Energía Eléctrica y telefonía
?	Agua Potable
?	Aguas Negras

• Obstáculos imprevistos para iniciar la construcción.

• Prever la seguridad de instalaciones o edificaciones colindantes.

• Fuentes de aprovisionamiento de materiales, locales, de fábrica o manufacturados.

20.4.1.	LOCALIZACIÓN

Previo a cualquier trabajo, deberán determinarse los puntos de referencia de localización de todas y cada una de las estructuras y niveles, debiendo tomar las previsiones necesarias para conservarlos sin interferencias durante el proceso de la construcción.

20.4.2.	TRAZADO Y NIVELACIÓN

Este trabajo consistirá en el trazado y marcado de las obras a ejecutar., deberá estar limpio, retirados los escombros y cualquier otro elemento que interfiera en el desarrollo del rubro. El replanteo se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego y mediante la nivelación con manguera localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción. Para el trazado se utilizará en el perímetro, reglas de madera rústica de pino de 1x3" clavadas en estacas de 2x2 ubicadas en los ejes de columnas y con una altura de 50 cm desde el nivel del terreno natural previamente conformado.

PORCENTAJES DE ERROR ADMISIBLE.
El Supervisor podrá aceptar un error en el trazo.
a)	Error en niveles hasta 2.00 mm.
b)	Error angular hasta 0.10 minutos
c)	Error en trazo longitud 1.00 mm/m.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Trazado Y Marcado, será el número de metros Lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

20.5.	EXCAVACIONES

Antes de dar inicio a cualquier tipo de excavación en la zona del proyecto, el Contratista deberá dar aviso a las Supervisión, para que esta inspeccione y apruebe dicha actividad.

Las excavaciones se harán hasta la profundidad y niveles que garanticen la existencia de un estrato resistente y una base adecuada para el trabajo propuesto, bajo el debido consentimiento del Supervisor designado.

El Contratista tendrá especial cuidado al hacer las excavaciones de las obras, en no traspasar los límites indicados en los planos.

Toda excavación que por descuido, mala interpretación o por cualquier otra causa, en el que el Contratista haya excedido los límites de las rasantes o niveles previamente determinados, se rellenara con hormigón por cuenta del Contratista y sin costo adicional para el Contratante, incluyendo cualquier otro aumento que ello implique.

Si las condiciones del terreno lo requieren se ademaran o apuntalaran los laterales de los zanjos y excavaciones para evitar posibles derrumbes de tierra y así garantizar la seguridad de los obreros.

20.5.1.	ANCHO DE ZANJOS.
El ancho de las zanjas para cimientos será el correspondiente al ancho del cimiento pero no menor de 0.50 m.

20.5.2.	PROFUNDIDAD DE ZANJOS.

La profundidad de las excavaciones no deberá ser menor que la indicada en los planos o hasta encontrar el valor de soporte del suelo requerido, indicado en las notas de los planos estructurales.
El Supervisor residente tomará muestras, y hará pruebas del lecho de las zanjas para establecer el valor del soporte del suelo.

20.5.3.	LECHO DEL ZANJO.

La superficie del lecho de la excavación deberá quedar uniforme, libre de partículas sueltas, con una ligera pendiente (0.5% aproximadamente) para que haya escurrimiento de agua en caso de lluvias.
Cuando la profundidad del zanjo alcance el nivel freático, deberá tomarse previsiones para evitar inundaciones por medio de tablestacas o cunetas provisionales de desfogue

20.5.4.	SEGURIDAD GENERAL

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de precaución y seguridad sugeridas en este tipo de obras, aun cuando la Supervisión no lo haya ordenado, sin que ello origine un aumento de obra o alza del costo contratado.

20.6.	RELLENO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO

Bajo este concepto se considerarán todas las actividades de transporte, acondicionamiento y compactación con materiales, ya sea producto de la excavación o adicionales con el objeto de llegar a los niveles requeridos en el proyecto.

Todo material a usarse como relleno estará libre de materia orgánica, basura u otros desperdicios y deberá ser aceptado previamente por la Supervisión, todo el material sobrante que no sirva para relleno, la basura y toda clase de desperdicios será retirado del proyecto por el Contratista.

El relleno para las excavaciones realizadas no comenzara hasta que el trabajo haya sido inspeccionado por la Supervisión o se tenga la aprobación de este.

Todo el material usado para rellenos, deberá ser compactado al 95.00 % Proctor Standard como mínimo.

20.6.1.	MATERIALES.

Todo material a usarse para relleno deberá ser exento de materiales orgánicos y deberá contar con bajo contenido arcilloso. El tamaño deberá ser no mayor de un cuarto del espesor de la capa de compactación y deberá tener suficiente material que llene funciones aglomerantes.

Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar.
El material selecto a suministrar deberá previamente ser aprobado por la supervisión de la obra y estar libre de piedras, grumos y terrones. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material selecto será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0.20 m, por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de almacenaje hasta 10 m. del lugar donde se colocará.

Los materiales por debajo de 20 cm, del nivel terminado podrán hacerse con material producto de la excavación a menos que se indique lo contrario, lo cual será previamente seleccionado por el Supervisor.

Dicho material será aceptable cuando cumpla las siguientes características:
Límite Líquido............................................. No mayor de 35
Índice de plasticidad.................................... No mayor de 12
Porcentaje que pasa tamiz 200................... No mayor de 22
Valor de C.B.R............................................. No mayor de 15

Para rellenos de pisos y aceras, se sustituirá 0.20 m del material del sitio por material selecto.

Para rellenos de pisos, acera, cimientos u otros sitios que puedan estar sujetos a hundimiento, por lo menos en los últimos 30 cm. se utilizará material selecto delas siguientes características:
Límite Líquido.......................................... No mayor de 25
Índice de plasticidad................................ No mayor de 9
Porcentaje que pasa tamiz 200............... No mayor de 15
Valor de C.B.R......................................... No mayor de 30

20.6.2.	MANO DE OBRA.

El proceso de relleno y compactación se hará por capas de un espesor no mayor de 20 cm. debiendo tener la humedad óptima en el momento de colocarse y compactarse. Si la compactación se hiciere a mano, deberá usarse mazos que tengan un área para compactación no menor de 400 cm² y un peso no menor de 20 Kg. las capas de compactación serán horizontales.

MEDICION: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material de sitio o material selecto será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación. Una vez completada esta actividad el área de trabajo deberá quedar libre de material sobrante, la limpieza y acarreo de material sobrante es incluida en este ítem.

20.7.	CIMIENTOS

Los cimientos se harán de acuerdo a las dimensiones, refuerzos, niveles y alineamientos indicados en los planos constructivos y estructurales.

Cuando la profundidad requerida en los cimientos para encontrar terreno firme, exceda la profundidad indicada en los planos, esta se reconocerá como obra adicional al Contratista.- No se permitirá relleno con tierra, sino que se hará con el mismo material de la excavación del cimiento, sin reconocerse excedentes de obra.

20.7.1.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Este trabajo consistirá en la construcción de muros de mampostería de piedra, de acuerdo con las siguientes especificaciones y de conformidad razonablemente ajustada a las alineaciones, pendientes, dimensiones y diseño, que figuran en los planos o fuesen ordenados por el Supervisor.

Este proyecto prevé el uso de mampostería ciclópea, la cual consiste en piedras toscamente labradas, de distintos tamaños y formas, colocadas al azar en mortero de cemento.

20.7.2.	MATERIALES

La piedra deberá ser sólida y resistente, y quedará sujeta a la aprobación del Supervisor. De preferencia deberá proceder de las inmediaciones de la obra y ser de una clase que habiendo sido empleada anteriormente haya demostrado ser satisfactoria para el objeto especificado. (Se entiende que "inmediaciones de la obra" se refiere a un radio de aproximadamente 80 kilómetros alrededor de la obra). Las piedras deberán ser debidamente protegidas en todo tiempo.

Además de los requisitos que anteceden, la piedra para la mampostería deberá estar exenta de rebordes, hendeduras, grietas, disminuciones de espesor y minerales que a causa de la exposición a la intemperie ocasionen decoloramiento o deterioro.

a.	Tamaños y formas. Cada piedra deberá estar libre de depresiones y protuberancias que pudiesen debilitarla o evitar que quedase debidamente asentada y deberá ser de tal forma que satisfaga los requisitos tanto arquitectónicos como estructurales de la clase de mampostería especificada. Las piedras deberán suministrarse en los tamaños y superficies necesarios para producir las características generales y el aspecto indicados en los requerimientos de construcción o por instrucciones de la Supervisión.

En general las piedras deberán tener gruesos no menores de 12 cm. anchos no menores de 1 1/2 veces sus gruesos respectivos con un ancho mínimo de 30 cm. y largos de no menos de 1 1/2 veces de sus anchos respectivos. Donde se necesiten cabeceros, sus longitudes no deberán ser menores del ancho de la base de la hilera contigua más ancha más 30 cm. adicionales. Cuando menos el 50 por ciento del volumen total de mampostería deberá ser de piedras que tengan un volumen mínimo de 25 litros cada una.
b.	Labrado. La piedra deberá ser labrada para quitarle las partes delgadas o débiles que pudiese tener.

c.	Superficie para la base. Las superficies de asiento de las piedras frontales deberán ser perpendiculares a las caras de las piedras hasta unos 7,50 cm. y desde este punto pueden desviarse de la perpendicular sin excederse de 5 cm. en cada 30 cm.

d.	Acabado para revestimiento a la intemperie. Las piedras de revestimiento deberán ser colocadas en forma irregular a lo largo de todos los lechos y juntas. La clase de acabado para las superficies expuestas deberá ser del tipo Superficie rocosa, en la cual la cara deberá tener una superficie sobresaliente, irregular, sin señales de herramientas sin superficies cóncava abajo de la línea de escuadría y cuyos resaltes al ser medidos no sobrepasen de 3 cm. arriba de la línea escuadría.

e.	Operaciones en canteras. Las operaciones en las canteras y la entrega de la piedra en el punto en que se utilizará, deberán estar organizadas de manera que se aseguren las entregas con bastante anticipación a las operaciones de mampostería. Una existencia suficientemente grande de las clases de piedra que se están utilizando en la obra se deberá mantener en todo momento en el lugar de la obra, para facilitar a los albañiles la adecuada selección del material necesario.

f.	Mortero. El mortero deberá ser elaborado en una proporción de 1 parte de cemento por 3 partes de arena.

20.7.3.	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

a.	Excavación y relleno. La excavación y relleno deberán satisfacer los requisitos de las especificaciones 20.5 y 20.6.

b.	Cimbras. La cimbra deberá ser construida de acuerdo con los dibujos de construcción presentados por el Contratista. Se deberán proporcionar cuñas adecuadas para subir o bajar los moldes a la elevación exacta, y para contrarrestar cualquier asentamiento que ocurriese durante la carga. Las cimbras deberán ser bajadas gradual y simétricamente para evitar sobreesfuerzos en el arco.
Cuando, según la opinión del Supervisor, fuese necesario colocar cimbras y arriostramiento adicionales para sostener las piedras en su debida posición, el contratista deberá construir esas cimbras y apuntalamiento en forma satisfactoria para el Supervisor, pero en caso de que éste no ordene dichas obras adicionales, no se exonerará al Contratista de la obligación de construir una estructura satisfactoria.

c.	Sección de muestra. El Contratista deberá construir, en un lugar que señale el Supervisor, una sección de muro como muestra, en forma de L, con un mínimo de 1,5 metros de altura y 2,5 metros de largo, en el que exhiba muestras de revestimiento de pared, remate de la misma, método de doblar las esquinas y método de formar juntas, todo lo cual quedará sujeto a la aprobación del Supervisor. Ninguna mampostería, excepto la de cimentación, deberá colocarse antes de la aprobación de dichas muestras.

d.	Selección y colocación. Cuando la mampostería vaya a ser colocada en obra sobre un lecho de cimentación preparado, al lecho deberá ser firme y perpendicular, o en grados perpendiculares a la cara de la pared y deberá haber sido aprobada por el Supervisor antes de que sea colocada ninguna piedra. Cuando se fuese a colocar sobre cimentación de mampostería, la superficie de asiento deberá ser limpiada y mojada inmediatamente antes de que se extienda la capa de mortero.

Toda la obra de mampostería deberá ser construida por obreros expertos. Las piedras de recubrimiento deberán ser colocadas en trabazón de piezas escuadradas de altura diversas, para producir el efecto que figura en los planos y corresponde a la sección de muestra aprobada por el Supervisor. Se deberá tener cuidado para evitar la acumulación de piedras pequeñas o piedras de un mismo tamaño. Si se están empleando piedras intemperizadas o de color, o piedras de textura variable, deberá tenerse cuidado de distribuir uniformemente las diversas clases de piedras en todas las superficies de revestimiento en la obra.

Deberán utilizarse piedras grandes en las hileras inferiores, y en las esquinas se deberán colocar piedras grandes y escogidas. En general, las piedras deberán ir disminuyendo en tamaño desde la base hasta la parte alta de la obra.

Antes de ser colocadas, todas las piedras deberán ser limpiadas por completo y mojadas inmediatamente antes de que se extienda el mortero. Deberán ser colocadas con sus caras más largas en sentido horizontal en lechos llenos de mortero, y las partes deberán ser enrasadas con mortero. Las caras expuestas de cada piedra deberán ser colocadas en sentido paralelo a las caras del muro en que se coloquen las piedras. Las piedras deberán ser manejadas de manera que no golpeen ni desplacen las piedras ya colocadas.

Deberá proporcionarse equipo adecuado para la colocación de piedras de mayor tamaño de las que pueden ser manejadas entre dos obreros. No se permitirá rodar ni voltear las piedras encima de los muros. Cuando una piedra se aloje después de que el mortero haya alcanzado su fraguado inicial, deberá ser quitada, limpiada y vuelta a colocar con mortero fresco.

e.	Coronamiento. El remate del muro deberá ser terminado con piedras suficientemente anchas para cubrir la parte superior del muro, desde 0,45 hasta 1,50 metros de largas y de diversas alturas, con una altura mínima de 15 centímetros. Las piedras deberán ser colocadas de tal manera que la hilera superior forme parte integrante del muro. Las cumbres de las hileras superiores de piedra deberán mantener la línea de escuadría en ambas caras, la vertical y la horizontal. En los extremos de los muros, y en todos los ángulos y esquinas que queden expuestos a la vista, deberán emplearse piedras escogidas.

f.	Drenes. Todos los muros deberán estar provistos de drenes. A no ser que el Supervisor lo hubiese ordenado, los drenes deberán ser colocados en los puntos más bajos, donde puedan obtenerse escurrideros libres, y deberán estar espaciados a una distancia que no exceda a los 3 metros de centro a centro.

g.	Limpieza de los frentes expuestos. Inmediatamente después de haber sido colocada, y mientras la mezcla está fresca, toda piedra de revestimiento deberá ser limpiada completamente de manchas de mezcla, y también se deberá conservar limpia hasta la terminación de la obra. Antes de la aceptación final, y si así fuese ordenado por el Supervisor, la superficie de la mampostería deberá ser limpiada con cepillo de alambre, y con ácido si fuese necesario.

h.	Limitaciones por mal tiempo. Todo trabajo que fuese perjudicado por el frío deberá ser retirado y repuesto.

En tiempo caluroso o seco la mampostería deberá ser protegida satisfactoriamente del sol, y se deberá mantener húmeda por lo menos 3 días después de terminada la obra.

MEDICIÓN: La cantidad por pagar será el número de metros cúbicos de mampostería de piedra, terminadas y aceptadas. La medición no incluirá Secciones de muro colocadas como muestra, a no ser que se permitiese su incorporación en la obra. Al computar el metraje para su pago, las dimensiones usadas serán las denominadas por las líneas o volúmenes de pago indicados en los planos o autorizados por escrito por el Supervisor. No se harán deducciones por concepto de drenes, tubería de drenaje, u otras aberturas de menos de 0,20 m2 de área.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

20.8.	ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Este capítulo comprende los trabajos, materiales, equipo, etc., necesarios para construir zapatas, columnas, vigas, castillos, losas, cargadores y en general toda la obra de concreto reforzado.

El Contratista está obligado a solicitar las inspecciones y aprobaciones de cada una de las etapas del proceso antes de proseguir con las subsiguientes como ser armado de hierro, encofrados, colocado, curado, desencofrado, etc.

20.8.1.	RESISTENCIA DEL CONCRETO

En los planos se especifica la resistencia del concreto, determinada por el diseño, el cual no podrá ser menor de 3000 Lb/pulg2 a menos que los planos indiquen lo contrario, el acero a usar en el refuerzo deberá estar libre de óxido, defectos o impurezas, y del grado 40 como mínimo, a menos que los planos indiquen lo contrario.

El Contratista deberá mantener en la obra, un cono para pruebas de revenimiento, el cual estará a la disposición de la Supervisión, para tomar muestras en cualquier momento del vaciado.

El revenimiento no deberá ser mayor de 4 pulgadas medido por medio del cono de Abrahams.

20.8.2.	MEZCLAS DE CONCRETO

Cuando no se obtenga concreto premezclado, la mezcla se hará con mezcladora mecánica o manualmente, en la proporción adecuada para obtener la resistencia especificada.- Se deberá revolver todos los componentes por un minuto como mínimo y deberá estar completamente limpia el área donde se verterá.- No se permitirá usar concreto endurecido o que haya comenzado el fraguado.

Para autorizar la fundición deberá cumplirse con este requisito, además de que debe contarse con la aprobación de armados, encofrados, vibradores, carretillas, todo el material y equipo necesario para tal efecto y el visto bueno de la Supervisión.

20.8.3.	PUESTA EN OBRA DEL CONCRETO

El transporte y vertido del concreto se hará de modo que no se segreguen sus componentes, volviendo a mezclar al menos con una vuelta de pala, las que acusen señales de segregación.- La altura máxima de vertido será de 1.50 mts.

El proceso de colado deberá ser continuo y por capas de tal manera que no se coloque una capa fresca sobre otra ya fraguada, sino que haya perfecta unión entre capas sucesivas.

20.8.4.	VIBRACIÓN

El vibrado deberá aplicarse a todo elemento estructural como vigas, losas, castillos, etc.- Se empleara un tipo de vibrador con una capacidad mínima de 6,000 vibraciones por minuto.

En el vibrado de cada capa de concreto fresco, el vibrador deberá penetrar y vibrar verticalmente el espesor vertical de la capa.- La vibración deberá realizarse en puntos separados de 45 a 80 cms. dependiendo del radio de acción del vibrador y manteniéndola de 5 a 15 segundos en cada punto.

En todo caso deberá aplicarse un mínimo de 50 segundos de vibración por cada metro cúbico de concreto colado.

20.8.5.	CURADO

Se cuidara de mantener continuamente húmeda la superficie del concreto colado durante los primeros 7 días.- Se evitaran las cargas bruscas o vibraciones que puedan provocar la fisuración del concreto instalado.

20.8.6.	ZAPATA AISLADA Z-1

La excavación de las zapatas aisladas deberá llevarse hasta terreno firme y previo a la colocación del armado, la Supervisión deberá aprobar la consistencia del terreno y podrá ordenar excavar hasta una mayor profundidad.

Este trabajo consistirá en la construcción de una Zapata Cuadrada de Concreto con proporción 1:2:2, de 0.80x 0.80 m con un espesor de 0.20 m armada con 5 varillas de Acero No.4 en ambos sentidos. Deberá observar que las zapatas tengan las dimensiones precisas según lo indicado en los planos respectivos. Si el suelo lo requiere se deberá estribar o usar encofrado provisional para evitar que el concreto se revenga.- Bajo todas las zapatas de concreto se colocara una membrana de plástico impermeable antes de efectuar la fundición, luego se procederá a la fundición cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, el concreto deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar la sección excavada sin dejar cavidades interiores.

No se aterrara ninguna zapata hasta que se haya proporcionado el curado necesario y alcanzado la resistencia necesaria.- Tampoco se fundirá ninguna zapata hasta que la Supervisión revise y apruebe la profundidad y el lecho del fondo de la excavación así como también el correcto armado del elemento.

MEDICION: La cantidad a pagarse por Zapata aislada será el número de unidades medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de la zapata así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

20.8.7.	CASTILLOS C-1

Se seguirán las especificaciones que indiquen los planos.- Cuando se fundan progresivamente de acuerdo a la elevación de las paredes, se tendrá especial cuidado de que el concreto no se acumule entre junta y junta de fundición de manera que no quede cortada la continuidad; la cuantía y posición del armado estará de acuerdo con los planos y deberá anclarse dentro de soleras y vigas.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de castillos de concreto de 20 x 15 cm. Armados con 4 varillas #4 longitudinal y anillos #2 a cada 20 cm. Con fc=210 kg/cm2, fy=grado 40 en la sección transversal.

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de los castillos así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

20.8.8.	JAMBAS

El remate vertical de las puertas, ventanas u otras aberturas, ver especificación de detalles en plano.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de castillos de concreto de 15 x 10 cm. armados con 2 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada
20 cm. Con fc=210 kg/cm2, fy=grado 40 en la sección transversal.

Se seguirán las especificaciones que indiquen los planos.- Cuando se fundan progresivamente de acuerdo a la elevación de las paredes, se tendrá especial cuidado de que el concreto no se acumule entre junta y junta de fundición de manera que no quede cortada la continuidad; la cuantía y posición del armado estará de acuerdo con los planos y deberá anclarse dentro de soleras y vigas.

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de las jambas así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

20.8.9.	SOLERAS DE CONCRETO S-1 y S-3

Son los elementos horizontales de concreto reforzado y refuerzo vertical de varilla de hierro ligados directamente a las paredes.
La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de soleras de concreto de 15x20 cm. Armadas en la sección transversal con anillos #3 @ 15 cm c.a.c en todo su tramo. Con fc=210 kg/cm2, fy=grado 40 en la sección transversal.
Se seguirán las especificaciones que indiquen los planos.-La cuantía y posición del armado estará de acuerdo con los planos y deberá anclarse dentro de los castillos.
MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de las soleras así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

20.8.10.	SOLERA INTERMEDIA-CARGADOR S-2

El elemento horizontal de refuerzo que contenga la parte de la pared sobre el dintel de puertas, ventanas y otras aberturas, además tiene la función de reforzar la pared en todo su perímetro y deberá ir amarrado a los castillos, ver especificación en plano.

La actividad incluye el encofrado, armado, fundido, desencofrado y curado de cargadores de concreto de 10 x 15 cm. armadas con 2 varillas #3 longitudinal y anillos #2 a cada 15 cm. Con fc=210 kg/cm2, fy=grado 40 en la sección transversal.

MEDICION: Se medirá por Longitud. La cantidad a pagarse será el número de metros lineales medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Se pagará al precio del contrato estipulado en el ítem correspondiente, dichos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado de las soleras así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda la especificación.

20.8.11.	ENCOFRADOS

El encofrado deberá ajustarse debidamente a los niveles, dimensiones, alineamientos, etc. fijados en los planos constructivos; se usara como material de encofrado madera de pino seco que garantice su estabilidad.

El pilotaje de los mismos deberá colocarse de acuerdo al volumen del concreto que se soportara.- Deberá tenerse especial cuidado de que el terreno donde se apoyara el pilotaje esté debidamente compactado y tenga la resistencia suficiente para soportar el peso del concreto a criterio del Contratista.

El encofrado deberá humedecerse previamente al colado y la superficie de contacto se impregnara con algún tipo de aceite que no manche el concreto, para la remoción final de los moldes.

El encofrado deberá sellarse en todas sus juntas o ranuras de tal manera que se evite la deshidratación del concreto y la fuga de la lechada.

20.8.12.	BATIENTES

Se usaran batientes de concreto reforzados, en paredes de bloque o ladrillo rafón, con suficiente desnivel hacia fuera para evitar que el agua penetre en el interior de las ventanas y puertas exteriores, se usara concreto con una resistencia a la compresión de 3000 psi.

20.9.	PRUEBAS EN EL SITIO

a.	Prueba de resistencia del concreto. Si la estructura lo amerita, se ordenara tomar tres cilindros de prueba por camión de 10 m3 cuando se trate de concreto premezclado, uno al inicio, otro en medio y el tercero al final del vaciado. En el caso del concreto mezclado en sitio, deberá tomarse un mínimo de dos cilindros por cada cinco metros cúbicos de concreto colado en este mismo caso y para fundiciones parciales menores a este volumen deberán tomarse también dos cilindros por periodo de fundición realizada.

La Supervisión, si lo estima necesario, designara el laboratorio, el cual realizara las pruebas solicitadas, todos los costos de las pruebas serán cubiertos por el Contratista. En cualquier caso, si se sospecha que el cemento utilizado puede ser causa de alcanzar tardíamente la resistencia solicitada se tomara un cilindro adicional para ser probada a los 45 días.

b.	Pruebas de revenimiento. Se realizará la prueba de revenimiento de la mezcla de concreto por cada 5.00 m3 de ella, aceptándose como revenimiento máximo 4”.

c.	Pruebas de voltaje eléctrico. Con los instrumentos propios para ello, se probará en el sitio el voltaje y continuidad de cada circuito y unidad eléctrica.- Tales instrumentos serán suministrados por el Contratista.

d.	Pruebas de suelo. Se realizarán pruebas para determinar la capacidad soportante de los mismos así como todas aquellas pruebas que involucren las características de los suelos en la construcción.

e.	Prueba de presión en tubería de agua. Con los instrumentos propios para ello, se aplicará presión a las tuberías de agua con el fin de detectar fugas y comprobar que las tuberías resistirán las presiones especificadas por el fabricante o el diseñador.- Dichos instrumentos serán suministrados por el Contratista.

20.10.	PAREDES DE BLOQUE DE CONCRETO

Todas las paredes indicadas en los planos, serán de bloque de concreto, a menos que se indique otro tipo de material.

Deberán construirse a plomo y a nivel de acuerdo a las dimensiones y alineamientos generales mostrados en los planos.

Los bloques se colocarán en línea recta, a nivel y a plomo, con corrimiento de 1/2 bloque, cada uno de ellos será colocado sobre una base completa de mortero, procurando que las ligas verticales y horizontales sean de 1.50 a 2.00 cms. de espesor y colocando el mortero al mismo tiempo que el de la base que también tendrá el mismo espesor.

Este trabajo consistirá en la construcción de pared de bloque de concreto de 6”x8”x16”, ligando con mezcla m2 cemento arena 1:5 de proporción. La mezcla deberá mezclarse en bateas especiales, preferiblemente de madera, para que se consiga una mezcla homogénea y libre de impurezas. La mezcla deberá colocarse en la base y en los lados de los bloques. La mezcla debe fabricarse en seco hasta lograr un aspecto uniforme, agregando después el agua en pequeñas cantidades hasta obtener un producto homogéneo y cuidando que durante la operación no se mezcle tierra ni impureza alguna, deberá tener la humedad estipulada en la proporción propuesta, que permita una consistencia plástica y trabajable a fin de llenar los huecos del bloque sin dejar cavidades interiores. Los métodos de colocación y compactación de la mezcla serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura. La mezcla será colocada dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.

Ningún mortero seco podrá ser mezclado nuevamente y utilizado en la obra. Los bloques deben estar secos al momento de pegarlos con la mezcla, en hileras perfectamente niveladas y aplomadas con las uniones verticales sobre el centro del bloque inferior, para obtener una buena adherencia. Todas las unidades de bloque que se tenga que cortar, deberá de ser realizado a plomo y escuadra, para asegurar un buen ajuste. Antes de la colocación de los bloques se deberán limpiar de toda suciedad adherente.
El bloque deberá reunir las especificaciones mínimas de la ASTM, deberá tener la rugosidad necesaria para que haya suficiente adherencia con el repello y el ligado quedará retocado, y plano a nivel de pared

MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de bloque de concreto será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, transporte, colocación y acabado de la pared así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

20.11.	PAREDES DE TABLA YESO DOBLE FORRO

Bajo este concepto se considera la etapa de construcción de paredes de Tabla yeso, este ítem comprende la colocación de postes de hierro galvanizado de 2 ½” x10’ Cal. 0.36mm.  fijados previamente sobre el firme de concreto a una distancia máxima de 60 cm, a estos postes se sujetan soleras metálicas de iguales dimensiones que los postes y se fijan con tornillos autorroscantes de 7/16” por ambos lados del poste, una vez conformada la estructura metálica,  se  procede a forrar por ambos lados con láminas de tabla yeso de 4´x8´x1/2” fijadas con tornillos de 1 ¼”, seguidamente, cuando se hayan sujetado las láminas de tabla yeso a la estructura metálica, se procede a enmasillar las juntas colocando previamente en ellas una cinta de papel para mejorar la estética y reducir desperdicios de masilla.
El alcance comprende la limpieza de todas las impurezas dejadas en el área de pared con lija#180 y se procederá a dar un acabado uniforme, las paredes de tabla yeso deben estar aplomadas y completamente selladas en las esquinas y uniones a otras paredes.
Las paredes de tabla yeso deben de entregarse pintadas con una base de sellador y al menos dos manos de pintura, que será la misma pintura que llevan las paredes internas del edificio y que será previamente aprobada por la Supervisión.
MEDICION: La cantidad a pagarse por pared de tabla yeso será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro, transporte, colocación y acabado de la pared así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

20.12.	PISOS DE CERÁMICA

En caso de encontrar piezas con defectos, la Supervisión, tiene la potestad de pedir al Contratista cambiar el material sin reconocimiento alguno.

La colocación se hará cuidando de limpiar y mojar el lecho sobre el que se asiente debiendo este haberse sumergido con anterioridad durante un periodo no menor de 24 horas en agua limpia.

No se permitirá el paso sobre el piso hasta que estos hayan sido debidamente inspeccionados y aprobados por la Supervisión. 24 horas después de haberse colocado el piso, se fraguara con pasta de cemento o cualquier otro tipo de material especificado o recomendado por la Supervisión para este tipo de trabajo, hasta llenar todas las juntas.- Luego se limpiará todo exceso de lechada con franelas.- Los pisos deberán ser debidamente aseados antes de ser entregados.
20.12.1.	PISOS DE CERÁMICA EN OFICINAS

Se colocará cerámica Tipo  Española, Italiana o similar para tráfico medio, las dimensiones de cada unidad serán de 33.33 cm x 33.33 cm  hasta 40 cm x 40 cm. Observándose que si se coloca cerámica en otros ambientes adyacentes, estos deberán obligatoriamente tener las mismas dimensiones cuidando la armonía de los acabados.

La textura de la cerámica deberá ser lisa, a menos que la Supervisión indique lo contrario, el color y forma de la deberán ser aprobados por la Supervisión antes de ser comprada.

Deberá reunir todos los requisitos sugeridos en las especificaciones generales de materiales sobre la cerámica para piso numeral 20.3.8.

MEDICION: La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro, transporte, colocación y acabado de la cerámica en piso, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

20.12.2.	PISOS DE CERÁMICA EN EXTERIOR

Se colocará cerámica Tipo  Española, Italiana o similar para tráfico medio, las dimensiones de cada unidad serán de 33.33 cm x 33.33 cm  hasta 40 cm x 40 cm. Observándose que si se coloca cerámica en otros ambientes adyacentes, estos deberán obligatoriamente tener las mismas dimensiones cuidando la armonía de los acabados.

La textura de la cerámica deberá ser opaca, a menos que la Supervisión indique lo contrario, el color y forma de la deberán ser aprobados por la Supervisión antes de ser comprada.

Deberá reunir todos los requisitos sugeridos en las especificaciones generales de materiales sobre la cerámica para piso numeral 20.3.8.

MEDICION: La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro, transporte, colocación y acabado de la cerámica en piso, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

20.12.3.	PISOS DE CERÁMICA EN BAÑOS

Se colocará cerámica Tipo  Española, Italiana o similar para tráfico medio, las dimensiones de cada unidad serán de 33.33 cm x 33.33 cm  hasta 40 cm x 40 cm. Observándose que si se coloca cerámica en otros ambientes adyacentes, estos deberán obligatoriamente tener las mismas dimensiones cuidando la armonía de los acabados.

La textura de la cerámica deberá ser opaca semi-antiderrapante, a menos que la Supervisión indique lo contrario, el color y forma de la deberán ser aprobados por la Supervisión antes de ser comprada.

Deberá reunir todos los requisitos sugeridos en las especificaciones generales de materiales sobre la cerámica para piso numeral 20.3.8.

MEDICION: La cantidad a pagarse será el número de metros cuadrados medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.
PAGO: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro, transporte, colocación y acabado de la cerámica en piso, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en toda esta especificación.

III. REPELLOS

Estos se aplicaran a las superficies de las paredes de bloque o miembros estructurales de concreto reforzado, a menos que se indique lo contrario en los planos.- La mezcla a usar en los repellos será de 1:4 de cemento y arena, bien batida hasta obtener coloración uniforme.- No se permitirá el uso de mortero que tenga más de 2 horas de fabricación.- No se permitirá usar mezcla que haya endurecido o fraguado previamente.

Para aplicar la mezcla deberá humedecerse previamente la superficie y se usará suficiente mezcla para garantizar un grosor uniforme del repello.

Deberá procurarse que el grosor del repello tenga entre 1.50 y 2.00 cms aplicado con planchuela o codal, para que quede una superficie plana y la arista a escuadra.- Los repellos deberán mantenerse húmedos por lo menos 2 días y luego se dejarán secar antes del pulido.

IV. PULIDOS

Los repellos se pulirán con una mezcla de cemento y arenilla rosada uniformemente fina, en proporción 1:3 que se aplicará hasta que los repellos estén bien secos.- Las aristas y las esquinas deben quedar perfectamente verticales.- No se aceptarán convexiones, grietas ni rugosidades en la superficie pulida.

El espesor del pulido no deberá ser mayor de 1/8 de pulgada.- De ser requerido por la Supervisión, se agregará un punto de lechada de cal para brindar mayor plasticidad, la cantidad será indicada por la Supervisión.

V. AFINADO

Se aplicará en las paredes de sobre elevaciones, pilas, piletas de aseo y cajas de registro.- Este consiste en una pasta de cemento que se aplicará sobre el pulido o codaleado con el fin de impermeabilizar la superficie requerida para este tipo de tratamiento.

APARTADO V

a)	TECHOS

El trabajo consiste en construir la losa de concreto en el edificio.- Los materiales a utilizar deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el apartado de estas especificaciones y los planos constructivos.

b)	CANALETAS

Cuando se indique, se utilizarán canaletas de Hierro Galvanizado tipo “C” de las dimensiones mostradas en los planos constructivos.- La colocación o separación de estas canaletas así como la posición de sus atiesadores se muestra en los planos respectivos.
- Al finalizar la instalación de estos elementos, todos los lugares que muestren señales de soldadura deberán ser retocados con pintura anticorrosiva.

c)	CUBIERTA

A menos que se indique otro tipo de cubierta, se usará lámina aluminizada Cal 16 y para su instalación se deberán seguir los instructivos del fabricante, especialmente en lo que se refiere a traslapes, cortes de esquinas, etc.- Así mismo para fijar las láminas se usarán tornillos autoroscantes, esta fijación se hará de acuerdo al tipo de lámina y conforme a las especificaciones del fabricante.

APARTADO VI

HERRERIA Y CARPINTERIA
Comprende los trabajos, equipos, material y en general lo necesario para construir e instalar las ventanas, puertas, portones, verjas, marcos, canceles, así como todos sus accesorios y herrería correspondientes.

I.	CONTRAMARCOS PARA PUERTAS DE MADERA

Serán de pino curado libre de nudos y brea, secos y del espesor igual al de las paredes, cepillado, lijados y pintados con el color especificado por la Supervisión, pegados con Resistol # 850 y afirmados con clavos de 3” pulgadas.

El contramarco penetrará 1.00 cms en el enladrillado de piso, y se fijará a las paredes o columnas con tacos Fisher S-8 con tornillos No.10 de 4” de longitud.

Los agujeros deberán ser tapados con tarugos y pegamento, debidamente lijados.

Los contramarcos deberán instalarse a plomo, nivel y escuadra, cuidando de que se guarde la misma medida entre los largueros y que siga el alineamiento de la pared.

También deberán colocarse mochetas de 2”x1/2” de la misma madera, por ambos lados.

Toda la carpintería se entregará debidamente pintada o barnizada según los requerimientos indicados en los planos y la Supervisión.

II.	PUERTAS

Se utilizarán puertas metálicas de seis paneles tipo romana, las dimensiones y materiales de cada puerta están especificados en el plano de puertas y ventanas.

Las puertas deben de estar en perfectas condiciones y sin ningún defecto de fábrica.

La Supervisión se reserva el derecho de rechazar puertas que se encuentren en condiciones no apropiadas, los cambios se harán sin ningún tipo de remuneración para el Contratista.

III.	VENTANAS

Se utilizarán varios tipos de ventanas, las dimensiones y materiales de cada una de ellas están especificados en el plano de puertas y ventanas de cada edificación.

Las ventanas deben de estar en perfectas condiciones y sin ningún defecto de fábrica.

La Supervisión se reserva el derecho de rechazar ventanas que se encuentren en condiciones no adecuadas, que perjudiquen su durabilidad y funcionamiento.

IV.	HERRAJES

Todos los elementos y dispositivos metálicos que se instalen para manipulación de puertas y ventanas, serán nuevos y de primera calidad, debiendo el Contratista garantizar su funcionalidad y durabilidad.- Deberán tener las características que se especifiquen a continuación o similares, previa aprobación de la Supervisión.

Los llavines para puertas exteriores, serán de doble cerradura, marca YALE o similar debidamente aprobado por el Supervisor.

Cada puerta llevara un tope de pared colocado en el piso.

Podrán usarse para las puertas, bisagras tipo pasador de fabricación Norteamericana o de igual calidad de 4x3 plg, acabado bronce o dorado, se colocaran por lo menos tres unidades por hoja.

El Contratista protegerá todos los herrajes durante el proceso de la construcción y deberá entregarlos completamente limpios, libre de golpes, rayones u otros defectos, debidamente ajustados y funcionando correctamente.

V.	CARPINTERÍA

Además de lo expresado anteriormente, se instalaran mochetas tanto interior como exteriormente en puertas y ventanas, además de todos los elementos de cerrajería.

APARTADO VII

Comprende todo el trabajo, materiales, mano de obra y equipo necesario para el abastecimiento del agua potable, así como la evacuación de las aguas residuales y pluviales.

a)	INSTALACIONES HIDRÁULICAS

El Contratista está obligado a suministrar e instalar todos los materiales, equipo, tuberías, accesorios y muebles sanitarios que comprenden el sistema hidrosanitario y deberá garantizar su correcto funcionamiento.

Las instalaciones se harán con tubería PVC (Cloruro de Polivinilo), para agua potable en exteriores y para el abasto en interiores, con los diámetros indicados en los planos.

Los accesorios a usar deberán ser de primera calidad y deberán contar con la aprobación de la Supervisión antes de su instalación.- Todos los accesorios a usar serán inyectados y no se permitirán en ningún momento los de tipo artesanal o hechizos.

La pendiente mínima aceptable en tubería plástica para aguas negras será de 2%, pero siempre que sea posible se le proporcionara un 5%.

El Contratista está obligado a facilitar el personal, material y equipo para las pruebas de presión a que se someterá el sistema hidrosanitario, las cuales se harán cuando la Supervisión lo indique.

Ninguna tubería podrá aterrarse mientras no se hayan efectuado durante una hora estas pruebas, y localización de fugas durante 24 horas por lo menos.

No se aceptaran piezas o accesorios que hayan tenido uso anterior o que presenten defectos de fabricación, golpes u otros defectos o dobleces provocados con calor.

A todos los implementos como llaves y válvulas, tornillos y tuercas se les aplicara epóxico para metal a fin de evitar que las mariposas de las válvulas de compuerta sean sustraídas fácilmente por el usuario o visitante.

Las válvulas de control de inodoros y lavamanos serán cromadas, así como los grifos de lavamanos, y los adaptadores serán de 1/2” PVC.

Las normas de instalación serán las que rigen el National Plumbing Code de los USA, las dictadas por el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA y otras que aquí se indiquen.

La tubería plástica de PVC ira oculta en pared, bajo piso y en terreno natural, las líneas principales y secundarias del abasto irán a una profundad no menor de 0.60 m, los sub-ramales se instalaran a 0.30 m hasta la toma de la edificación.

b)	INSTALACIONES SANITARIAS

Toda la tubería de drenaje a usar, será de PVC para aguas negras y aguas lluvias, las cuales serán nuevas y de la calidad aprobada por la Supervisión.

La pendiente mínima será 2 % pero siempre que sea posible se le dará un 5 % sin que ello incurra en obra adicional o elevación del costo contratado.

La excavación de los zanjos se hará con un ancho mínimo de 30 cms, se colocara una capa de 10 cms de material selecto compactado bajo la tubería a manera de que este apoyada en toda su longitud y luego se rellenara sobre la tubería con dicho material, compactándolo adecuadamente por capas de 10 cms, El fondo de la zanja deberá estar exento de materiales cortantes, o que puedan tener aristas vivas.- El fondo de esta, se nivelara dándole la pendiente prevista en el diseño.

En ningún caso se permitirá rellenar el zanjo con pedacearía de piedra o con tierra que contenga desperdicios o basura.

Deberá tenerse especial cuidado de que las tuberías no queden sujetas a tensión.
En ningún caso se permitirá que un tubo soporte a otro tubo.- Las tuberías de agua potable, deberán instalarse 30 cms sobre o al lado de las tuberías de aguas negras.
Las tuberías penetraran dentro de las cajas de registro hasta 2 cms más allá del acabado interior de la caja o cualquier otra estructura hidrosanitaria.

La profundidad mínima de las tuberías de aguas negras será de 30 cms, y bajo este término y la pendiente mínima, se determinara la profundidad de las cajas de registro.
Las cajas de registro, se instalaran en cada cambio de dirección, cambio de pendiente, intercepciones o en los puntos indicados en los planos constructivos.- La longitud máxima entre cajas de registro será de 6.00 mts entre una y otra.

PRUEBAS

a)	PRUEBAS DE PRESIÓN DE AGUA
Se harán pruebas de presión de agua a todas las partes de la instalación antes de sellar las tuberías y de que sean instalados los artefactos sanitarios.- Se aplicara una presión hidráulica de 1 1/2 veces la presión que se detecte en la tubería de abasto existente.

b)	PRUEBAS PARA TUBERÍA SIN PRESIÓN
Esta se efectuara por secciones, antes del aterrado y de colocar los artefactos sanitarios.- Para la prueba se llenara el tubo, taponando los extremos, manteniéndolo así por espacio de una hora en cada sección.- Esta prueba se realizara conforme a las normas establecidas por el SANAA, en lo referente a las instalaciones de drenaje sanitario.

ACCESORIOS SANITARIOS
Serán de las marcas y condiciones siguientes:

a)	SERVICIO SANITARIO
Marca RIO color blanco, de Incesa Standard, con tanque y accesorios completos o similar aprobado por la Supervisión.

Cada inodoro será completo, incluyendo una válvula de paso cromado.- Se colocara una vez terminado el afinado de paredes, a nivel, fijado al piso con brida plástica, pernos fijadores y empaque de cera, serán completamente nuevos y sin ningún tipo de imperfección.

b)	LAVAMANOS INDIVIDUAL
Lavatorio ECOLINE o tipo SATURNO de Incesa Standard, o de la marca indicada por la Supervisión, de color blanco, con su válvula de control correspondiente.- Estos se colocaran a las alturas indicadas en los planos, una vez terminado el afinado de paredes; llevaran sifón metálico de acero inoxidable o plástico y llaves cromadas.

c)	ORINAL
El orinal o urinario marca ARTICO color blanco de Incesa Estándar con accesorios completos.
Cada urinario será completo, incluyendo una válvula de paso cromado.- Se colocara una vez terminado el afinado de paredes, a la altura recomendada, fijado a la pared con brida plástica, pernos fijadores y empaque de cera, serán completamente nuevos y sin ningún tipo de imperfección.

d)	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS
Se usara para este propósito, cuando se requiera en este proyecto, tubería y accesorios de PVC de 3” inyectados, previéndose que drenen al área destinada para este propósito.

e)	RECOMENDACIONES GENERALES
Para la unión entre tuberías y accesorios de PVC se seguirán las normas dictadas por la American Society Testing and Materials (ASTM), y cuyos requerimientos mínimos indican los siguientes:
La operación completa desde la aplicación del pegamento hasta la terminación de la unión no deberá durar más de un minuto.
Antes de la aplicación del pegamento, se deberá comprobar que la unión entre tubo y accesorio, penetren fácilmente de un 1/3” a 2/3” de la longitud de la campana de la tubería.- Toda unión deberá ser previamente lijada y aseada con acetona.

No se permitirá ningún tipo de unión si la tubería o el accesorio se encuentren húmedos.

En todo momento, se evitara trabajar bajo la lluvia.

Al efectuar las pruebas de presión, se recomienda dejar las uniones expuestas, aun cuando se hayan cubierto los tubos, con el propósito de corregir fácilmente cualquier fuga o error.

APARTADO VIII

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

I.	NORMATIVAS GENERALES

Todos los conceptos de planificación y diseño estarán sujetos estrictamente al National Fire Protection Association (NFPA), así como al National Electrical Code (NEC) y al Iluminating Engineering Society (IES), además de las normas y reglamentos de Honduras, emitidos primordialmente por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

II.	VERIFICACIÓN DE CONDICIONES

El Contratista, antes de comenzar la obra, deberá examinar todo el trabajo adyacente a las actividades de electricidad, de acuerdo con la intención de estas especificaciones e informará al Supervisor sobre cualquier condición que le impida realizar un trabajo de primera clase.

No se eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad por el trabajo adyacente, incompleto o defectuoso, a menos que el Contratista le haya notificado a la Supervisión por escrito y este haya aceptado, antes de que el Contratista empiece cualquier parte del trabajo.

III.	ALCANCE DEL TRABAJO

El Contratista proveerá todos los materiales, equipo y verificara todo el trabajo necesario para la ejecución completa de la instalación eléctrica, tal como está mostrado en los planos y de acuerdo con estas especificaciones e incluirá los sistemas siguientes:
• Acometida general
• Panel de Control
• Líneas de Alimentación (Incluye alimentación para unidades de aire acondicionado)
• Circuitos derivados de Iluminación y Fuerza
• Sistema de Iluminación de Áreas Exteriores
• Luminarias y su Instalación.

Todo el material, equipo y trabajo deberá de estar de acuerdo con lo estipulado en los planos, especificaciones y estar ajustados a las normas que se establecen en este apartado.

Toda la mano de obra y material necesario para hacer que el sistema eléctrico o cualquier parte de este, deberá estar de acuerdo con los requisitos de cualquier ley gubernamental, código, reglamento, ordenanza, y será realizado por el Contratista sin ningún cargo adicional para el Contratante, aunque no esté indicado en los planos e incluidos en estas especificaciones.

El Contratista evitara que al Contratante le resulte o puedan resultar responsables por violaciones o infracciones a los anteriores códigos, leyes, ordenanzas o reglamentos vigentes.

El Contratista entregara al propietario todos los certificados de inspección del trabajo eléctrico o de cualquier otro trabajo realizado por el Contratista y que requiera certificado.

IV.	MATERIALES Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Todo material y equipo será nuevo, de compañía acreditada y aprobada por The Underwriters Laboratorios Inc. de los Estados Unidos, o por Asociaciones similares, y por el Supervisor designado.- No se aceptara material y equipo no aprobado por la Supervisión o que no cumpla con los reglamentos de las asociaciones o entidades arriba descritas.

Todo equipo, material defectuoso o dañado durante su instalación o prueba, será reemplazado a la entera satisfacción de la Supervisión sin costo adicional para el Propietario.

El Contratista proporcionara los nombres de los fabricantes y los datos correctos del equipo a instalarse de los siguientes elementos:
• Panel de Control
• Cajas y Gabinetes
• Ductos y Accesorios
• Conductores y conectores
• Interruptores y toma corrientes
• Luminarias
• Unidades de Aire Acondicionado
• Barras de aterrizaje

Todo el trabajo será realizado de acuerdo con la mejor práctica, empleando personal especializado bajo la dirección de un ingeniero Eléctrico o Técnico electricista y también un Técnico en Refrigeración de reconocida competencia.

V.	DE LOS PLANOS

El Contratista deberá examinar y estudiar detenidamente los planos y especificaciones y deberá tener especial cuidado en las instalaciones de las salidas de los equipos mecánicos, electrónicos, eléctricos y de climatización.

Los planos eléctricos son simbólicos y aunque se trata de presentar el sistema con mayor precisión posible, no se deberá considerar la escala.

La ubicación mostrada de las salidas eléctricas es aproximada y es responsabilidad del Contratista la colocación de estas de conformidad a detalles arquitectónicos e instrucciones de la Supervisión.- El Ing. Eléctrico o Contratista de electricidad tendrán que examinar y estudiar todos los planos y deberán consultar con frecuencia al Consultor para determinar posibles cambios que afecten su trabajo y deberán guiarse de conformidad antes de colocar o establecer la ubicación exacta de corridas de ductos, paneles, cajas de salidas, accesorios y registros.

El Contratista deberá hacer los ajustes necesarios para acomodar las salidas de los diferentes tipos de acabados para que en las instalaciones embebidas, queden al ras con la superficie del acabado.- Las salidas colocadas incorrectamente serán removidas sin costo alguno para el Propietario.

El Contratista deberá, durante la obra, mantener un registro permanente de todos los cambios aprobados, donde la instalación verdadera varié de la indicada en los planos de contrato.

De haber cambio alguno, a la terminación del proyecto el Contratista proporcionara un juego de planos con los cambios que se hicieran y que no estaban planteados en los planos originales.

VI.	SUPERINTENDENCIA

El Contratista supervisara personalmente todo el trabajo y deberá emplear en todo el tiempo una persona competente que supervise el trabajo de campo y que actué durante su ausencia como si fuera el mismo.- La persona contratada deberá tener la experiencia y preparación requerida para la dificultad del trabajo.

Cuando el Contratista informe por escrito haber terminado la instalación, se procederá en presencia de la Supervisión a efectuar las pruebas necesarias para comprobar si han sido llenadas las especificaciones del contrato, en caso contrario el Contratista efectuara las reparaciones de inmediato.- Estas reparaciones y cualquier prueba adicional requerida serán por cuenta del Contratista.

VII.	GARANTÍA

El Contratista garantizara que el sistema eléctrico y de Aire Acondicionado se encuentra libre de fallas y defectos en material y mano de obra por un periodo de un año (1), comenzando en la fecha de aceptación de su trabajo y se comprometerá por su cuenta a reparar cualquier defecto que a juicio de la Supervisión resulte de un material o de mano de obra deficiente o de vicios ocultos.

Cualquier trabajo a efectuarse por razón de esta garantía deberá efectuarse de acuerdo a la conveniencia de la Supervisión y además se repararan por cuenta del Contratista los daños al resto del edificio que se originen como una consecuencia de los trabajos de reparación cubiertos por esta garantía.

VIII.	CORTES Y REMIENDOS

Los cortes y remiendos serán hechos por obras civiles.- El Contratista de la electricidad deberá dejar ajustados e instalados todos los tubos, cajas y accesorios necesarios antes de que el concreto sea colocado.

Si el Contratista no verifica su trabajo preliminar y si es necesario hacer cortes para instalar tubería, cajas o accesorios, los cortes o remiendos en el concreto y otros materiales, serán por cuenta del Contratista.

IX.	ACOMETIDA EN ALTO VOLTAJE Y PANEL PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN

El Contratista contratara y pagara a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el tendido en la línea de alto voltaje, según la trayectoria y las características mostradas en los planos.

El Contratista deberá hacer los arreglos necesarios con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para las instalaciones del equipo de medición.

El panel principal de distribución será suministrado e instalado por el Contratista.

Este deberá tener la capacidad y características señaladas en los planos y deberá ser igual al fabricado por Square D, General Electric, Westinghouse o similares debidamente aprobados por la Supervisión.

X.	LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y TENDIDO DE BAJO VOLTAJE

Todas las líneas de alimentación a los paneles y otros equipos serán suministrados e instalados por el Contratista.- Se correrán ductos según establezcan los planos y serán de las dimensiones y tipos designados.
Todas las corridas de ductos deberán hacerse en forma nítida y soportada uniformemente especialmente en las curvas.- El sistema de fijación deberá llevar la aprobación de la Supervisión.- Todas las cajas de registro quedaran, accesibles, tapadas y selladas.

El ducto utilizado para las líneas de alimentación será fijado conforme se indica para la canalización en general.

XI.	PANEL DE DISTRIBUCIÓN

Se suministrara e instalara el panel de distribución en el sitio indicado y de las características requeridas o similares.

En la puerta del panel se colocara una lista escrita a máquina identificando cada circuito con la carga que alimente.

El panel de distribución deberá tener barras de tierra y neutro separados.

Se aceptara el Panel fabricado por alguno de los siguientes fabricantes:
• General Electric
• Square D.
• Westinghouse

Los dispositivos de protección de los circuitos serán de tipo termo-magnéticos y serán para 60 ciclos y de las capacidades indicadas en los planos, pero nunca para menos de10, 000 amperios en corto circuito.

XII.	CANALIZACIÓN

Los tipos de tubería a usarse de acuerdo a las características del trabajo son los siguientes:
La tubería para los circuitos derivados y tomacorrientes, será del tipo PVC para electricidad.
La tubería para los circuitos derivados y tomacorrientes, será PVC o poliducto de pared gruesa cuando este tendida bajo tierra.

Los ductos deberán ser del diámetro necesario para acomodar los conductores, todo de acuerdo a los códigos de Estados Unidos de América, a menos que en los planos o especificaciones se indique lo contrario.

Ningún ducto deberá ser menor del diámetro indicado en los planos, y todas las juntas se harán con uniones a prueba de agua, asegurándose que quedan firmes y apretadas.

Todas las instalaciones de ductos deberán ser corridas de tal manera que deje libre las aberturas del piso, los tubos de plomería y demás de las otras partes y que no debilite o interfiera con la estructura del edificio.

No deberán quedar ranuras expuestas a la pared y deberá preverse la colocación de los ductos.

La fijación de los ductos y cajas de salidas y el panel de control, deberán contar con la aprobación de la Supervisión.

En corridas horizontales, el ducto hasta de 3/4” deberá fijarse a distancias no mayores de 7 pies.- El ducto de mayor diámetro deberá fijarse a distancias no mayores de 10 pies.

No se permitirán corridas diagonales del ducto expuestas ni se permitirán más de tres curvas de 90° entre una salida y un panel.

Todo ducto dañado deberá ser removido de la construcción y repuesto nuevamente por el Contratista.

Las curvas en el ducto deberán hacerse de tal modo que no se dañe el mismo y/o su diámetro interno se reduzca.

Se tomara cuidado en el cortado del ducto para que estos sean a escuadra y para que las longitudes sean tales que las puntas de estos penetren las cajas de salidas y gabinetes a distancias uniformes, debiendo fijarse a estos, utilizando conectores a prueba de agua y aislados.

Los extremos de los ductos deberán ser escoriados para evitar bordes cortantes.
Los planos indican la posición de las salidas y de las corridas de ductos.
En los lugares húmedos como baños y en muebles con accesorios de salida de plomería, se usara cable armado flexible y cubierto de plomo.

Toda canalización será instalada completamente.

XIII.	CAJAS DE REGISTRO Y SALIDAS

El Contratista suministrara e instalara todas las cajas y accesorios.- Estas serán del tamaño y tipo adecuado para mantener el número de conductores que entren o pasen por ella.- Las perforaciones que no se usen en las cajas y accesorios deberán taparse.
No se permitirán cajas de salidas circulares.- Todas las cajas y accesorios serán de acero galvanizado del tipo pesado, pudiendo ser octagonales, cuadradas o rectangulares.
Las cajas de salidas para las unidades de alumbrado a instalar superficialmente serán de 4”x 4”, octagonales o cuadradas.- Para luminarias en cielos falsos, se instalara una caja de registro que este fijada al ducto y otra que este fijada a la red de alumbrado.

Todas las cajas de salidas tendrán por lo menos 1” de profundidad, debiendo sin embargo, instalarse cajas de mayor profundidad cuando así lo requiera el diámetro del ducto al que está conectado el artefacto, al que se instale en la caja o el número de conductores que tengan que colocarse dentro de la caja.

Se deberá proveer con soportes apropiados las cajas de salidas para luminarias del cielo y pared, a menos que la unidad de alumbrado conste de dispositivos especiales para soportar la caja.- En las cajas de cielo falso se permitirán tapas con su respectivo soporte para luminarias.

No se permitirán luminarias que no tengan fijación en el techo, es decir que no ejerzan peso sobre la estructura del cielo falso.

Las cajas para tomacorrientes de pared tipo Duplex, serán de 2”x4”.- Las cajas para interruptores serán también de 2”x4”, excepto en los lugares donde existían conjuntos de 2 o más interruptores que deberán tener los espacios requeridos de acuerdo al número de estos.

Cuando dos o más apagadores y tomacorrientes tengan que instalarse en un solo lugar, se deberán agrupar colocándose en cajas de una sola pieza y deberán cubrirse con una sola placa.

Los apagadores y tomacorrientes serán colocados a una altura uniforme, la que será determinada en definitiva por la Supervisión, como regla general las salidas serán instaladas a las siguientes alturas:
• Apagadores externos 1.20m del nivel del piso acabado.
• Apagadores internos 1.20m del nivel del piso acabado.
• Toma corrientes pared 0.40m del nivel del piso acabado.
• Paneles 1.80m del nivel del piso acabado.

Las cajas de apagadores se instaran de tal forma que la orilla de la placa de los mismos no se encuentre a menos de 5 cm. de esquinas, marcos de puertas y otros acabados.

Antes de la operación de alambrado, el ducto y cajas deberán limpiarse en su totalidad.
Durante la construcción, la tubería deberá protegerse con tapones para evitar que se ensucie obstruya su interior.

XIV.	CONDUCTORES

Los conductores a usarse serán de cobre y con aislamiento termoplástico, a menos que en los planos y especificaciones se indique otra cosa.

Se deberá usar el código de colores establecidos por el NEC o la ENEE.

Todos los conductores deberán ser calibre AWG Nº 12 o 10 a menos que en los planos o especificaciones se indique otro calibre; no se instalaran conductores con calibre menor al Nº 14, pueden ser sólidos, pero los de mayor sección serán trenzados.- Los calibres usados corresponderán al Sistema “American Wire Gauge”.

Para las líneas de alineamiento se podrán usar conductores de un solo color, pero sus terminales serán cubiertos con cinta adhesiva plástica de colores del código, para su debida identificación en los planos y paneles de control.

No se permitirá ningún empalme de conductor dentro de la tubería.- Las líneas serán continuas de caja a caja.- En caso de encontrarse un empalme dentro del tubo, la Supervisión pondrá a su elección exigir la extracción total de todos los conductores del edificio, todo por cuenta del Contratista.

En las cajas de salida o registro las conexiones serán hechas por conductores Nº 8 y menores con conectores de mayor calibre, se usaran conectores de comprensión de 2 sentidos manufacturados por Thomas And Bett del tipo compresión o similares aprobados por la Supervisión.

En toda terminal se dejará por lo menos 30 cm. de alambrado de largo para efectuar las conexiones a las luminarias y demás dispositivos y accesorios eléctricos.

No se permitirá el uso de los conductores del sistema eléctrico permanente para alimentar las cargas de iluminación o fuerza existente durante el proceso de construcción.

En caso de utilizarse la canalización para el servicio temporal, los conductores que se introduzcan serán de color que no sea utilizado en el edificio y deberá removerse en su totalidad cuando se instalen en el edificio y cuando se instalen los conductores del sistema permanente.

XV.	APAGADORES Y TOMAS DE CORRIENTE

El Contratista suministrara e instalará los apagadores en las cajas de salida en los lugares indicados en los planos.

Los apagadores deberán conectarse a los circuitos de tal forma que nunca interrumpan el conductor neutro, es decir, que estarán conectados a la línea viva.

Los apagadores serán para 20 amperios, 120-277 voltios AC “Specification Grade”, del tipo silencioso de montaje intercambiable.- Serán del color que armonice con el acabado de las paredes donde estén ubicados.

Los apagadores serán como los fabricados por Tagle Manufacturing Co. un Polo: cat. Nº 1238; tres vías: cat. Nº 1239, serán cubiertos con placas Tagle de boquillas del mismo color que el apagador Cat. Nº 1134, 1141, 1154, 2155 ó equivalente aprobado por el Supervisor.

El Contratista suministrara e instalara todos los tomacorrientes en las cajas de salidas, en los lugares indicados en los planos y especificaciones.- Serán del tipo de doble contacto, polarizados y del amperaje y voltaje requerido.

Los tomacorrientes serán como los fabricados por EAGLE Manufacturing Co. In. O equivalente y serán de los siguientes tipos: Cat. 827-9 para 125 voltios, 15 amperios; y Cat. 1132 y Cat. 1131.

XVI.	LUMINARIAS O LÁMPARAS

La localización aproximada está indicada en los planos eléctricos.- En los planos arquitectónicos están indicadas con mayor precisión la ubicación de las luminarias en los cielos.- En caso de haber discrepancia, el Contratista deberá consultar a la Supervisión, quien la seleccionara sin costo alguno para el Propietario.

Toda lámpara usada durante la construcción deberá ser cambiada por nuevas antes de la aceptación final del edificio.

XVII.	UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

Se instalará la unidad de Aire Acondicionado de acuerdo a lo siguiente:
•	Marca Confortstart o Similar,
•	Tipo Minisplit,
•	Carga de 24,000 BTU o 2 Toneladas,
•	Tubería de Cobre de acuerdo a las especificaciones sugeridas por la Casa Distribuidora. El Contratista deberá solicitar por escrito las especificaciones de la unidad de Aire Acondicionado y presentar a la Supervisión antes de realizar la instalación de la unidad.
•	Unidad exterior:
o	Instale la unidad exterior en un lugar donde no se bloquee la descarga de aire.
o	Cuando se instala una unidad exterior en un lugar expuesto siempre a vientos fuertes, como una zona costera o la azotea de un edificio, asegure el funcionamiento normal del ventilador mediante un conducto o una pantalla protectora contra el viento.
o	Cuando instale la unidad exterior en un lugar constantemente expuesto a vientos fuertes (como las escaleras superiores o la azotea de un edificio), aplique las medidas necesarias de protección contra el viento siguientes.
1) Instale la unidad de manera que el orificio de descarga quede orientado hacia la pared del edificio. Deje una distancia de 500 mm como mínimo entre la unidad y la pared.
2) Tenga en cuenta la dirección del viento durante la época de funcionamiento del aparato de aire acondicionado, e instale la unidad de manera que el orificio de descarga quede situado en ángulo recto con respecto a la dirección del viento.
o	Cuando se utilice el aparato de aire acondicionado con temperaturas exteriores bajas (temperatura exterior:-5 ºC o inferior) en modo de refrigeración, prepare un conducto o un protector que lo resguarde del viento.

XVIII.	OTROS EQUIPOS ELÉCTRICOS

El Contratista colaborara en todo lo necesario, ya sea con material o con mano de obra, con la Supervisión y con otros suplidores de equipo eléctrico en la instalación de cualquier otro artefacto eléctrico, que aunque no esté descrito en estas especificaciones, tengan que conectarse al sistema eléctrico.

XIX.	PRUEBAS

Se examinaran todos los sistemas para determinar su correcta operación.

Se deberá determinar la secuencia de fases de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y se conectaran los morteros en el mismo orden.

Se efectuaran, al terminarse la obra, pruebas para determinar posibles corto circuitos o fallas a tierra.- La resistencia del aislamiento deberá ser igual o superior a lo exigido en los códigos Eléctricos mencionados.

Se probara la Independencia a tierra del sistema eléctrico y no deberá exceder el valor de quince ohmios.

El sistema de tierra deberá consistir en una varilla de acero cobrizado de 5”x3/8” de diámetro. El neutro y tierra deberán estar unidos en el tablero principal y únicamente en este punto.

XX.	LIMPIEZA Y ENTREGA

Durante el desarrollo del trabajo y de su término el Contratista sacara de los edificios toda suciedad y material de desperdicios ocasionados por el, como resultado de su trabajo.

El Contratista removerá todas las herramientas, andamios y cualquier materia de excedente, una vez que haya sido terminada y aceptada la obra descrita.

La obra deberá ser entregada al dueño, completamente terminada y en condiciones normales de operación, bajo la aceptación de la supervisión.

En términos conceptuales, lo descrito anteriormente será aplicable a cualquier otro tipo de Contratista tales como: Obras Civiles, Obras Hidrosanitarias, Carpintería, Ventanería, Pintura, etc.

APARTADO IX

ACABADOS

I.	PINTURAS Y BARNICES

La aplicación del anticorrosivo a elementos metálicos, no se aceptara como acabado final.

A los demás elementos metálicos, cuando se requiera, después del anticorrosivo se aplicara pintura de aceite, tantas manos como lo determine el Supervisor.

Antes de aplicar pintura a las superficies pulidas, se eliminara toda arenilla y polvo adherido y se enmasillaran las juntas, ranuras, fisuras, nudosidades y los puntos donde se vean las cabezas de los clavos y tornillos.

La marca de la pintura será Protecto de Excel primera calidad, o similar aprobado por la Supervisión

.
II.	TRABAJOS REQUERIDOS

Todas las superficies a las que se le aplicara pintura o barniz, deberán estar secas y limpias.- Cada mano deberá secarse por lo menos 24 horas antes de aplicar la siguiente.

Todo lugar debe ser barrido a escoba antes de comenzar a pintar y se deberá remover de las superficies todo polvo, suciedad, asperezas, grasa y otras materias que afecten el trabajo terminado.
El trabajo de pintura no se hará durante tiempo de extrema humedad.

Todas las superficies sobre las que se apliquen los materiales de esta sección se preparan según las recomendaciones del fabricante respectivo.

Toda superficie a ser pintada, se lijara entre mano y mano con lija Nº 6/0220 o más fina.
En las superficies de metal el contratista removerá tierra y grasas con bencina.
Se raspara el óxido y la pintura defectuosa hasta dejar expuesto el metal, usando papel de lija o cepillo de alambre si fuera necesario, se retocaran estos defectos con el imprimidor respectivo y se limpiara todo trabajo antes de aplicar la pintura.

Se aplicaran dos o tres manos de pintura o las que sean necesarias para cubrir totalmente la superficie con el color escogido.

APARTADO X

A continuación se describe una serie de detalles con los cuales deberá cumplirse antes que el Contratista notifique su solicitud de que se realice la inspección sustancial o final de la obra.

I.	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES TEMPORALES

Las construcciones temporales serán demolidas tan pronto como el progreso de la obra lo permita en la opinión de la Supervisión.

II.	PAREDES APARENTES O VISTAS

Deberá eliminarse todo tipo de suciedad y mancha ocasionadas a la superficie.

Los sisados, si los hubiese, se remataran con pasta de cemento para corregir cualquier defecto.

Los bloques, ladrillos o cerámicas dañadas con aristas irregulares serán reconstruidos o sustituidos por el Contratista.

Se revisaran minuciosamente las áreas de paredes próximas a los elementos de concreto por lo que deberá realizarse con cuidado la limpieza, resane y reconstrucción de la junta.- Si aun así el resultado no es satisfactorio se demandara que el Contratista repelle y realice el pulido de franjas de pared para cubrir los defectos.

III.	TALLADOS, REPELLOS, TIROLEADOS Y PULIDOS

Los Tallados y pulidos de los elementos de concreto deberán estar a plomo en el alineamiento vertical, y a nivel en el horizontal, excepto los batientes de ventanas.
Las caras deben ser planas.- En las aristas achaflanadas o boleadas se tendrá el cuidado de que en los interiores, el espesor de estos acabados no sobrepase el espesor de la moldura de piso ya colocado.- No debe haber bombeos ni discontinuidades en la superficie de los repellos y pulidos de paredes.

IV.	PISOS Y MOLDURAS

La superficie de los pisos y zócalos debe ser uniforme, sin resalte entre cerámicas.
Las piezas de corte a mano o maquina debe colocarse con el lado donde se practicó el corte, hacia la pared y en el caso de los zócalos el corte hacia el piso.
El fraguado debe ser uniforme en todas las juntas, cuidando de fraguar la junta entre el ladrillo de piso y la moldura.

La superficie del piso debe quedar sin residuo de mezcla, manchas de pintura etc.

V.	TECHOS

La superficie interior de la lámina usada para cubierta no debe presentar manchas de mezcla, pintura, anticorrosivo u otras que resulten de su transporte, almacenamiento en obra o de accidentes.

Se recomienda que antes de colocar la lámina de techo se le dé el acabado con anticorrosivo o pintura a canaletas y otros elementos metálicos de índole estructural.

De las canaletas debe eliminarse todo tipo de manchas, así como torceduras, pandeos o alabeos.- Tanto a las canaletas como a los atiesadores se les deberá aplicar una última mano de anticorrosivo cuando el techo este completamente instalado.

VI.	VIDRIOS Y CRISTALES

El Contratista deberá eliminar las manchas de masilla o pintura de los vidrios, y deberá entregarlos lavados y pulidos teniendo especial cuidado de no rayarlos o quebrarlos.
El Contratista reemplazara por su cuenta todo cristal dañado, roto o rayado.

VII.	LIMPIEZA GENERAL

El Contratista deberá eliminar toda mancha, marca o huella de superficies de paredes, pisos, techos, puerta, muebles y accesorios.- Asimismo deberá limpiar cuidadosamente las placas eléctricas entregándolas en perfecto estado.

Deberá limpiar la tierra y desperdicios de la construcción, la zona de acceso al edificio y el predio en general, dejándolo apto para su uso.

APARTADO XI

MISCELÁNEOS

I.	INSTALACIONES PROVISIONALES Y CONSIDERACIONES INICIALES

El Contratista proveerá instalaciones provisionales para el correcto almacenamiento de los materiales observando las recomendaciones del proveedor y/o fabricante.

El Contratista proveerá, de ser requerido, de un cerco con madera y lamina de zinc acanalada cal 28 a una altura de 8” con material completamente nuevo.

El Contratista suministrara de Energía Eléctrica y Agua Potable a la obra, siempre y cuando estos servicios no puedan ser suministrados por el Propietario.

El Contratista considerara en sus costos las obras de protección tales como canalización de aguas de lluvias, suministro de casco a todo el personal incluyendo visitas, vigilara el correcto calzado, ropa de trabajo y señalización en toda la obra y todos los aspectos relacionados con la seguridad de todo tipo.

Además se instalaran rótulos, luces, andamios o cualquiera obra que fuese necesaria a fin de evitar daños a la obra o a terceros incluyendo la protección del entorno como aceras, bordillos, viviendas, vehículos etc.

El Contratista considerara dentro de sus costos la instalación y fabricación de un rotulo de 6 pies de alto por 12” de ancho de zinc liso donde se escribirá la leyenda que la Supervisión proporcione, en el entendido que los materiales a utilizar sean completamente nuevos y no se deterioren durante la ejecución de la obra.

II.	ENCOFRADOS

Los moldes deberán ser lo suficientemente fuertes y sujetados con abrazaderas y debidamente arriostrados para resistir la presión que resulta de colocar y vibrar el concreto, de las cargas de construcción, el viento y otras fuerzas sin deformación apreciable. La correcta ejecución de las especificaciones anteriores no relevara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades estipuladas en el contrato, para la culminación exitosa de los trabajos encomendados, esto con el fin de que el Contratista aplique sus criterios, buena práctica profesional y experiencias, al proyecto.

No se permitirá el uso de amarres de alambre para sujetar moldes en los elementos principales tales como vigas y columnas o los que la Supervisión considere necesaria.

III.	COLOCACIÓN DE LAS VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO

El Acero de refuerzo deberá, antes de ser colocado el concreto, estar libre de escamas, oxido suelto, aceite, grasa u otros materiales extraños.
El acero deberá ser colocado y fijado en la posición exacta que indican los planos y no será movido durante el proceso de vibración, cebado y apisonado del concreto.

Ningún elemento estructural deberá ser colocado o fundido sin la aprobación por escrito de la Supervisión la cual se reserva el derecho de demoler los trabajos no aprobados, lo anterior no releva al Contratista de sus responsabilidades de correcta construcción.

El desencofrado se realizara cuando el Contratista lo estime conveniente y siguiendo los tiempos especificados en el ACI (American Concrete Institute) para las diferentes tipos de elementos estructurales, bajo su propia responsabilidad, la Supervisión se encargara de revisar el trabajo realizado y su comportamiento durante la obra, de observar anomalías, el Contratista cumplirá con las instrucciones que la Supervisión estime conveniente.

APARTADO XII

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

SECCIÓN EE01

EXCAVACIÓN

Descripción de la Actividad:

Este trabajo deberá consistir en la excavación necesaria para las cimentaciones de los muros. El relleno de las obras terminadas y la evacuación de todo el material excavado, deben hacerse apegándose lo más razonablemente que se pueda a los planos, o bien como disponga el Supervisor.

También deberá incluirse en este trabajo lo que fuese necesario en cuanto a acortar, bombear, encofrar, desaguar, apuntalar y la construcción necesaria de entramados y ataguías, así como el suministro de los materiales para tales obras y también la subsecuente remoción de encofrados y ataguías y la colocación de todo el relleno necesario.

Este trabajo también deberá incluir, proporcionar y colocar el material de relleno granular aprobado, para reponer el material inadecuado que se haya encontrado debajo de la altura de la cimentación de los muros.

No se hará ninguna concesión en cuanto a la clasificación de distintos tipos de material que fuese encontrado.

Materiales:
Solo materiales para obras de protección señalados.

Procedimiento Constructivo:

Limpieza y desmonte. Antes de comenzar las operaciones de excavación en cualquier zona, toda la limpieza y desmonte necesarios deberán haber sido llevados a cabo.

Generalidades. Contratista deberá avisar al Supervisor, con suficiente anticipación, del comienzo de cualquier excavación para que se puedan tomar las elevaciones y medidas de las Secciones transversales del terreno original. El terreno natural contiguo a la estructura no deberá alterarse sin permiso del Supervisor. Las zanjas o fosas para la cimentación de las estructuras, deberán ser excavadas hasta las alineaciones y rasantes o elevaciones mostradas en los planos, o según fuesen estaquilladas por el Supervisor.

Deberán ser de suficiente tamaño para permitir la colocación de estructuras o cimientos de estructura de la anchura y longitud total requeridas. Las elevaciones de los fondos de los cimientos, según se muestran en los planos, se deben considerar solamente aproximadas y el Supervisor puede ordenar por escrito los cambios en dimensiones o elevaciones que pudiese considerar necesarios para asegurar una cimentación satisfactoria.

Los peñascos, troncos y cualquier otro material inconveniente, que sean encontrados durante la excavación, deberán ser retirados. Después de terminar cada excavación, el Contratista debe informar al efecto al Supervisor y ningún cimiento, material de asiento, deberá colocarse hasta que el Supervisor haya aprobado la profundidad de la excavación y la clase del material de la cimentación.

Requisitos para la Construcción: Todas las piedras u otro material duro que se encuentre a la profundidad de desplante de la cimentación deberán ser limpiados de todo material flojo y cortado para que tenga una superficie firme, ya sea plana, escalonada o endentada, según lo ordene el Supervisor. Todas las juntas o rendijas deberán ser limpiadas y enlechadas con cemento. Toda piedra suelta desintegrada y los estratos delgados, deberán ser quitados.

Cuando el cimiento o lecho tenga que apoyarse sobre material que no sea roca, la excavación hasta la rasante final no deberá hacerse sino hasta justamente antes de que vaya a ser colocado el cimiento. Cuando el material en que vaya la cimentación fuese blando, fangoso o de otro modo inadecuado, a juicio del Supervisor, el Contratista deberá quitar ese material inadecuado y rellenar con material granular aprobado. Este relleno para la cimentación deberá ser colocado y consolidado en capas de 6 pulgadas (15 cm.) cada una, hasta que alcancen la elevación de la cimentación.

Utilización de los materiales excavados. Todo el material excavado, en la medida que sea adecuado, deberá ser utilizado como relleno. El material excedente, aun cuando provisionalmente fuese permitido, o no, que se dejara dentro de una zona fluvial, finalmente se deberá eliminar en tal forma que no obstruya la corriente ni perjudique en modo alguno la eficiencia o el aspecto de la construcción. En ningún momento se deberá depositar ningún material excavado de manera que ponga en peligro la construcción parcialmente terminada.

Ataguías. Deberán ser utilizadas ataguías apropiadas y prácticamente impermeables, donde quiera que se encuentren estratos o capas freáticas situadas más arriba de la elevación del fondo de la excavación. Al serle solicitado, el Contratista presentará dibujos que muestren su método propuesto para la construcción de ataguías, según lo estipulado.
Cuando se presenten condiciones que, a juicio del Supervisor hagan impracticables el desagüe de la cimentación antes de colocar el cimiento, el Supervisor podrá exigir la construcción de un tapón de hormigón en la cimentación, con las dimensiones que él estime necesarias y de espesor suficiente para resistir cualquier subpresión posible. El hormigón para tal tapón será colocado como fuese ordenado por el Supervisor.
Entonces se deberá proceder al desagüe de la cimentación y se colocará el cimiento.

Cuando se utilicen encofrados pesados, para vencer parcialmente la presión hidrostática que actúa contra el fondo al tapón del cimiento, se deberá proporcionar un anclaje especial tal como espigas o cuñas para traspasar todo el peso del encofrado a dicho tapón. Cuando el tapón se construya bajo el agua las ataguías deben tener aberturas al nivel del agua mínima, según se ordene.

Las ataguías deberán ser construidas de manera que protejan la mampostería contra el daño que podrá causar una repentina creciente de la corriente de agua, así como para evitar daños por erosión a la cimentación. No deberá dejarse ningún maderamen ni apuntalamiento en las ataguías de modo que se extiendan hacia el interior de la subestructura de mampostería, excepto cuando se tenga permiso por escrito del Supervisor.

Cualquier bombeo que fuese necesario durante la colocación de la mampostería o por lo menos durante un período de 24 horas después del mismo, deberá ser efectuado desde un resumidero apropiado que se encuentre fuera de los límites de la obra.

A menos que fuese dispuesto de otro modo, los encofrados y ataguías, con todas las tabla estacas y apuntalamientos correspondientes, deberán ser retirados por el Contratista después de terminada la subestructura, haciéndose tal trabajo de manera que no altere o dañe la mampostería ya terminada.

Conservación del canal. Al no ser que fuese permitido de otra manera, no deberá hacerse ninguna excavación afuera de encofrados, ataguías, ni tablestacado y el lecho natural de la corriente de agua contigua a la construcción no deberá ser alterado sin permiso del Supervisor. Si alguna excavación o dragado se ejecuta en el lugar de la construcción antes de que los encofrados, o ataguías sean hundidos en el lugar, el Contratista deberá, después que el asiento de la cimentación se coloque, rellenar todas esas excavaciones hasta la superficie original del terreno o lecho de la corriente de agua, con material que el Supervisor considere satisfactorio.

Relleno para cimientos. Las zonas excavadas alrededor de las construcciones deben ser rellenadas con material aprobado, en capas horizontales que no excedan de 6 pulgadas (15 cm.) de profundidad, hasta el nivel original del terreno. Cada capa deberá ser humedecida o secada, según sea necesario y completamente compactada con apisonadoras mecánicas.

Al hacer rellenos, el material deberá ser colocado simultáneamente, hasta donde sea posible, aproximadamente la misma altura en ambos lados del muro. Si las condiciones exigiesen la colocación del relleno en forma notablemente más alta en un lado que en el contrario, el material adicional en el lado más alto no deberá ser colocado hasta que el Supervisor hubiese otorgado su permiso y es preferible no hacerlo, además, hasta que la mampostería haya estado en su lugar 14 días, o hasta que ensayos hechos por el laboratorio, aprobado por la Supervisión, hayan comprobado que esa mampostería hubiese alcanzado suficiente fuerza para resistir cualquier presión creada por los métodos utilizados y los materiales colocados, sin causar daño o esfuerzo que excedan determinado factor de seguridad.
Se deberán tomar medidas adecuadas para tener un drenaje completo. Se deberá utilizar piedra triturada o arena gruesa y grava para proporcionar un filtro de desagüe en los aliviaderos según muestren los planos.

Criterios de Medición y Pago:

Medición:
Excavación: El volumen de la excavación que se pagará consistirá en la cantidad de metros cúbicos, medidas en su posición original, de material aceptablemente excavado de acuerdo con los planos o como fuese ordenado por el Supervisor, pero en ningún caso, exceptuando lo indicado, será incluido en la medición para pago ninguno de los siguientes volúmenes:

(1)	El volumen exterior a los planos verticales 50 cm fuera de y paralelos a las líneas de la estructura (sin anchura adicional para la excavación) de cimientos.

(2)	El volumen de agua u otro líquido resultante de las operaciones de la construcción y que pueda ser expulsado por bombeo o desagüe.

(3)	El volumen de alguna excavación efectuada con anterioridad a la toma de cota y mediciones del terreno original.

(4)	El volumen de excavación para cimientos que se ordenase fuese hecha a una profundidad mayor de 1.50 metros abajo de la cota más baja para tales cimientos mostrada en los planos originales del contrato, a menos que el pliego de propuestas incluya una partida de pago por excavación ordenada más abajo de las cotas mostradas en los planos para cimientos individuales.

Relleno para cimentación. El volumen del relleno para cimentación que será pagado corresponderá a la cantidad de metros cúbicos, medidas en su posición final, del material granular especial efectivamente entregado y colocado abajo de la cota de las estructuras, según lo especificado y ordenado, completo en su lugar y aceptado.

Pago:
Las cantidades, definidas de acuerdo con lo antes estipulado, serán pagadas al precio unitario del contrato por unidad de medida, cuyos precios y pagos significarán la compensación total por el trabajo prescrito en esta sección, con las siguientes excepciones:

(1) Cualquier excavación para cimientos que fuese ordenada a una profundidad mayor de 1.50 metros abajo de la cota más baja mostrada en los planos originales del contrato,

(2) El hormigón ordenado por el Supervisor como tapón contra el flujo de agua.
Ambos conceptos serán pagados a un precio negociado, a no ser que en el pliego de licitación se incluya una partida de pago por estas actividades.

SECCIÓN EE02

SECCIÓN EE03

RELLENO
Descripción de la Actividad:
Esta actividad consiste en el relleno, mediante procedimientos, manuales del espacio entre la cara interior del muro de contención y el terreno natural de conformidad a lo indicado en los planos o instrucciones de la Supervisión.

Materiales:
El relleno será realizado con material local proveniente de las mismas excavaciones de los cimientos.

Procedimiento Constructivo:
Estos trabajos consistirán en seleccionar, colocar, manipular, humedecer y compactar el material del sitio producto de la excavación estructural. El lugar donde se instalará el material de relleno deberá estar limpio de escombros. El material será humedecido (sin formar lodo) y compactado en capas con un espesor de 0. 20 m por medio de apisonadores manuales iniciando desde los bordes al centro del relleno y manteniendo traslapes continuos en los sitios apisonados. El material compactado deberá presentar una densidad final mayor de 90% de la densidad máxima seca, obtenida mediante el ensayo proctor normal.

Esta Actividad incluye el acarreo del material desde su sitio de origen hasta el lugar donde se colocará.

Si el contratista desea desperdiciar material de la excavación estructural del sitio y reemplazarlo con préstamo, por su propia conveniencia, podrá hacerlo pero solamente después de obtener aprobación escrita de parte del Supervisor y se deberán hacer arreglos satisfactorios para la medición y disposición de todo el material. En este caso se reconocerá el pago con el precio estipulado en el contrato para el relleno con material de sitio.

Criterios de Medición y Pago:

Medición: La cantidad a pagarse por relleno y compactado con material local será el número de metros cúbicos medidos en la obra, de trabajos ordenados, ejecutados y aceptados por el supervisor de obra.

Pago: Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta especificación.

REQUERIMIENTOS GENERALES

A.1 Disposiciones Generales.

Los trabajos de la CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M2, EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF, DE COMAYAGÜELA, D.C., DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, deben realizarse de acuerdo con los planos aprobados por el Contratante. Todo cambio en los mismos deberá ser previamente consultado con el Gerente de Obras y aprobado por el Contratante, debiendo figurar en los planos de relocalización y de construcción los cuales deberán ser cuidadosamente elaborados indicando la localización definitiva de la obra, situación y profundidad de las tuberías y demás estructuras y accesorios relacionados a puntos de referencia permanente.

A.2 Trabajo a ejecutarse
El trabajo cubierto por este contrato comprende la ejecución y terminación del proyecto, incluyendo el suministro de todos los materiales, equipo, transporte, mano de obra y todo lo demás necesario e imprevisto, así como la limpieza final, el pago de todas las obligaciones y reemplazo de trabajo y materiales defectuosos, todo de acuerdo con los Planos y Especificaciones Técnicas.

A.3 Coordinación con otros Contratistas

(a) El Contratante se reserva el derecho de firmar otros contratos de trabajo relacionados con esta misma obra y que no están especificados en el contrato, en tal caso el Contratista tendrá la responsabilidad de relacionar y coordinar adecuadamente su propio trabajo con el de los otros contratistas.
(b) Si en algún momento el trabajo del Contratista dependiere de la ejecución o de los resultados de otros contratistas, es obligación de éste, inspeccionar periódicamente los trabajos en cuestión, y comunicar al Gerente de Obras de cualquier anomalía o discrepancia que pudiere determinar con relación a los planos y otros documentos.
(c) La negligencia del Contratista en inspeccionar o informar sobre el desarrollo de las actividades de otros contratistas, implicará la aceptación del trabajo de estos como adecuado para la ejecución de sus trabajos.

A.4 Reuniones

(a)	Antes de iniciar las labores de construcción, los representantes responsables de la obra por parte del Contratista, incluyendo los Residentes de Campo, se deberán reunir en el sitio del proyecto con el Gerente de Obras para revisar los requerimientos y condiciones bajo las cuales el proyecto será ejecutado.

(b)	Durante el desarrollo de la construcción se llevarán a cabo reuniones periódicas, con la frecuencia que indique el Gerente de Obras, a las cuales el Contratista deberá atender o ser representado por personal con suficiente autoridad para hablar en su nombre y aceptar compromisos o acuerdos.

A.5 Planos de Taller y Registro

(a)	El Contratista tendrá la obligación de elaborar y presentar a la aprobación del Gerente de Obras los planos de taller que sean necesarios hacer, o que sean solicitados durante el proceso constructivo, ya que estos son necesarios para dar solución a todos aquellos problemas técnicos que se presentan en la ejecución del proyecto.

(b)	En estos planos se deberán incluir detalles técnicos específicos, cálculos, instrucciones y procedimientos de asuntos que no se muestren en detalle en los planos generales y que se exigen en las Especificaciones Técnicas.

(c)	Deberán presentarse en formato digital (autocad) e impresión en papel, en forma clara y completa, a la escala y tamaño adecuado, con detalles o referencias bien identificables del área o detalle de trabajo en cuestión, con el nombre de la persona que lo preparó y calculó (responsable), el nombre de quien lo dibujó y con el espacio para la firma y sello de aprobación del Gerente de Obras, también deberán llevar la fecha de elaboración y de la aprobación.

(d)	Todos estos planos se deberán repartir por el Contratista al Residente, una vez hayan sido aprobados por el Gerente de Obras, el cual deberá obtener su copia respectiva proporcionada por el Contratista. No se permitirán en la obra planos que no tengan firma y sello del Gerente de Obras y que no cumplan con los requisitos especificados con anterioridad. Tanto el Contratista como el Gerente de Obras deberán llevar un archivo de todos estos planos.

(e)	También será obligación del Contratista entregar al Contratante, al final de la construcción, un juego completo de planos actualizados, de como quedó finalmente el proyecto, en estos se deberán registrar todos aquellos cambios que por una u otra razón modificaron el proyecto original.

El incumplimiento de dicha disposición será causal para no dar por recibida la obra.

A.6 Rótulos del Proyecto y Mantenimiento del Tránsito

El contratista se obliga a colocar por lo menos un rótulo informativo del Proyecto, el cual tendrá que cumplir al menos los siguientes requisitos:
1. Nombre del proyecto.
2. Nombre del Contratista.
3. Nombre de la Dependencia ejecutora.
4. Número de Colegiación.
Las dimensiones mínimas del rótulo serán de 1.20 X 0.80 metros, en caso de deterioro o pérdida del mismo, éste deberá ser reemplazado, dicho rótulo deberá ser colocado en un lugar visible al público, el tamaño de letra o logos serán indicados por la Supervisión.

El contratista deberá conservar parte del proyecto que este siendo utilizada por el tránsito público, en tales condiciones que cuente con un servicio adecuado de mantenimiento. También proporcionará y mantendrá en condiciones de seguridad los accesos o cruceros e intersecciones con veredas, caminos, calles, comercios, estacionamientos para vehículos; deberá suministrar agua y regar adecuadamente, o emplear otros medios satisfactorios para el control del polvo.
Serán por cuenta del contratista todos los gastos relacionados con el mantenimiento del tránsito y mantenimiento de las ya mencionadas vías de acceso, cruces, intersecciones y otros aspectos en cuanto sea necesario, sin compensación directa, excepto en la forma prevista en las Disposiciones Especiales.

A.7 Limpieza Final

Antes de la aceptación final del proyecto, el contratista retirará todo el equipo, trabajos y edificios provisionales, materiales no usados o inservibles y escombros. Para más información remítase a la sección C de Normas Ambientales para la Etapa de Construcción.

A.8 Oficinas de campo, Local del Trabajo e Instalaciones Temporales

Las oficinas, laboratorios e instalaciones especiales, necesarias para el buen funcionamiento del proyecto serán construidos por el Contratista conforme a los diseños aprobados por el Supervisor de Obras. El Contratista deberá Mantener en las Oficinas de Campo un pliego de planos por componente, mismo que deberá ser actualizado cada mes de acuerdo al avance de obra (Planos como construidos parciales).

El Contratista deberá establecer y operar por su cuenta todas las instalaciones provisionales del proyecto, tales como agua potable, energía eléctrica, drenaje, oficinas, bodegas, servicios sanitarios, vestidores y todas las demás facilidades necesarias para llevar a cabo la obra objeto del contrato.

El Contratista construirá en el lugar y en forma estética una bodega que cuente con el espacio necesario para el almacenaje de todos los materiales que requerirán protección contra la intemperie.

Es responsabilidad del Contratista gestionar y pagar ante las entidades correspondientes las conexiones temporales de electricidad y agua potable, durante todo el proceso constructivo, así como también deberá efectuar por su propia cuenta los respectivos pagos por consumo, y al final de la obra efectuará los trámites necesarios para el retiro de dichos servicios provisionales.

A.9 Materiales

Todos los materiales para el proyecto serán suministrados por el Contratista, salvo especificación contraria y deberán ser de fuentes de abastecimiento aprobadas. La solicitud para la aprobación de la fuente de abastecimiento deberá indicar el nombre y dirección del proveedor, el sistema de despacho, la fecha propuesta del pre-envío y el uso que se dará al material. Los materiales podrán ser inspeccionados en el lugar de origen y aprobados antes de su envío. Para todos los materiales importados a Honduras, el contratista presentará al Supervisor de Obras los informes certificados de ensayo de un laboratorio aprobado que cubran todos los requerimientos de las especificaciones para cada lote o envío. Los materiales no podrán ser usados hasta su aprobación por el Supervisor de Obras.

Los materiales aprobados que parezcan defectuosos cuando se reciban o los que hubiesen sufrido deterioro en su almacenamiento no serán usados hasta que nuevamente hayan sido ensayados y aprobados. Los pedidos de materiales deberán contener descripción detallada de estos y del uso que se les dará así como la designación oficial del proyecto donde serán usados. Se entregarán al Supervisor de Obras copias de los pedidos a tiempo de que estos se llevan a cabo.

Los materiales deberán mantenerse limpios y libres de materias extrañas antes, durante y después de haber sido colocados en el trabajo terminado, para lo que el contratista cumplirá las recomendaciones del Gerente de Obras. Los materiales en el momento de ser usados en la obra, deberán estar en buenas condiciones y de acuerdo en todo respecto a los requerimientos de las especificaciones. Los materiales sucios, dañados o de otra forma defectuosos no deberán usarse en la obra aunque ellos hayan sido previamente aceptados.
Para la aprobación de compra de materiales remitirse a la sección F de estas especificaciones.

A.10 Administrador de Obra (Superintendente)

El Contratista atenderá el trabajo por medio de un superintendente competente, inscrito y con solvencia en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, autorizado a recibir y cumplir instrucciones o como se indique en los documentos contractuales. Los trabajadores deberán ser competentes y ejecutarán su trabajo de manera esmerada y cumpliendo a cabalidad con todas las reglas establecidas por la supervisión. Cualquier persona que no sea debidamente calificada para su trabajo o quien lo efectúe de manera no satisfactoria o contraria a las especificaciones o instrucciones del Supervisor de Obras, deberá ser despedido, si así lo solicita el Supervisor de Obras, no pudiendo nuevamente ser contratado para el proyecto salvo aprobación del Supervisor de Obras. La superintendencia y él número de trabajadores deberán ser suficientes, en opinión del Supervisor de Obras, para asegurarse la terminación del proyecto en el plazo estipulado

A.11 Equipo

Se usará solamente equipo adecuado, el que deberá estar en buenas condiciones para el trabajo. Suficiente cantidad de equipo se utilizará en la obra para asegurar la terminación del proyecto dentro del plazo estipulado. Se operará el equipo de manera de no causar daño a la propiedad pública y privada. Todo el equipo está sujeto a la aprobación del Supervisor de Obras. Si el contratista no es propietario de todo o parte del equipo requerido, se presentará una declaración escrita por el contratista con el nombre y dirección del dueño o dueños la que se acompañará con una certificación de dicho propietario o propietarios de haberse llegado a un acuerdo de alquiler o préstamo del equipo, en el que se estipule que en caso de incumplimiento, la Gerencia Administrativa del ICF, podrá usar dicho equipo directa o indirectamente para la terminación del proyecto.

El equipo mínimo con el cual el contratista deberá contar se especifica en las Bases de Licitación.

A.12 Organización del Contratista

El personal obrero, equipo y local de trabajo provisto por el contratista del proyecto, deberá ser adecuado y suficiente para la terminación del proyecto dentro del plazo estipulado. Cuando en opinión del Supervisor de Obras, el personal obrero, el equipo o el local de trabajo o todos ellos son inadecuados o insuficientes para terminar el proyecto dentro del plazo, este podrá ordenar al contratista corregir la deficiencia y el contratista deberá acatar tal orden.

El personal clave con el cual el contratista deberá contar se especifica en las Bases de Licitación.

A.13 Remoción de Reposición de Estructuras Existentes

El CONTRATISTA será responsable, de existir, por la reparación de cualquiera y de todas las obras existentes que sean removidas, dañadas o destruidas durante el proceso de construcción o después de haber sido ejecutadas las obras, y la restaurará en el menor tiempo posible, reconstruyéndolas, o reemplazándolas con materiales, mano de obra, equipo de construcción de igual o mejor grado y calidad que los que existían originalmente y de acuerdo a la aprobación del Supervisor de Obras. El Contratante solo reconocerá al CONTRATISTA la reposición de las obras que estén contempladas en la oferta y cuya remoción haya sido aprobada por el Supervisor de Obras del Proyecto.

El material producto de la ruptura que no pueda ser usado posteriormente en la reconstrucción de las obras, deberá retirarse hasta el banco de desperdicio. Toda estructura reconstruida deberá ser del mismo material y características de las estructuras originales.

A.14 Material Sobrante

Todo el material sobrante después del relleno de zanjos, será acarreado a bancos de desperdicios adecuados y aprobados por el Supervisor de Obras.

SECCIÓN B

SEGURIDAD Y REQUERIMIENTOS DE SALUD DEL TRABAJO

B.1 Alcance De Los Requerimientos De Seguridad.

B.1.1 Esta sección se refiere a la obligación del Contratista de prever de la seguridad e higiene del trabajo de acuerdo a lo descrito en el capítulo B.4 que precede, a las leyes de la República de Honduras y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

B.1.2 En aquellos casos en que se determine que los requerimientos de seguridad no se están cumpliendo, la Gerencia Administrativa, a través del Supervisor de Obras, tendrá muchas opciones para asegurar su cumplimiento y lograr una operación segura. Para situaciones de peligro en que se vea repentinamente amenazada la vida de un trabajador, se interrumpirá inmediatamente el trabajo en el área afectada por la violación de seguridad, hasta que esta sea corregida. Cuando no se realicen las correcciones de situaciones de peligro serias, la Gerencia Administrativa, a través del Supervisor de Obras, podrá aplicar la multa correspondiente o puede ordenar al Contratista despedir al personal encargado del Programa de Seguridad o al Ingeniero Residente del proyecto. La recurrencia crónica de serias violaciones de seguridad puede resultar en la rescisión del Contrato de Construcción

B.2 General

El Contratista confeccionará un Programa de Seguridad y Requerimientos de Salud del trabajo definitivo, específicamente para este proyecto para entregar 10 días después de la adjudicación del contrato. El Programa describirá las políticas y la organización que propone utilizar el Contratista para planificar, ejecutar, monitorear, controlar y documentar el cumplimiento con los requisitos de seguridad e higiene en el trabajo.
En este documento, el Contratista describirá sus medios propuestos para satisfacer los objetivos de seguridad e higiene para cumplir con las leyes de la República. El documento contendrá, como mínimo, los elementos básicos enumerados bajo el subtítulo B.4 de esta sección, Elementos Básicos del Programa de Seguridad y Requerimientos de Salud del Trabajo.

El documento será entregado a la Gerencia Administrativa del ICF, a través del Supervisor de Obras, en duplicado para su revisión. La Gerencia Administrativa o el Supervisor de Obras contarán con 21 días calendario para rechazar, aceptar o hacer las observaciones correspondientes. El proceso de entrega, revisión y ajuste del documento continuará las veces que sea necesario hasta que el documento quede aceptado en su forma definitiva. El documento será entregado en formato de cuaderno de tres anillos, de manera que facilite su ampliación y actualización.

La revisión del Programa de Seguridad y Requerimientos de Salud del Trabajo del Contratista por parte del Supervisor de Obras, no eximirá al Contratista de su responsabilidad de planificar, coordinar, ejecutar y controlar las obras para cumplir con los objetivos técnicos definidos en los documentos del Contrato. El Supervisor de Obras y/o la Gerencia Administrativa ICF se reservan el derecho de exigir que el Contratista amplíe o modifique su Programa de Seguridad y Requerimientos de Salud del Trabajo, si a juicio del Supervisor de Obras, el Contratista no cumple conscientemente con los objetivos de seguridad e higiene definidos por las Leyes y los documentos del Contrato. El documento del Programa de Seguridad y Requerimientos de Salud del Trabajo del Contratista será utilizado por el Supervisor de Obras para facilitar la coordinación de las funciones de verificación y certificación del Supervisor de Obras con las funciones de planificación, ejecución y control de las obras del Contratista.

B.3 Objetivo del Programa de Seguridad y Requerimientos de Salud del Trabajo del Contratista.

El objetivo del Programa de Seguridad e Higiene del Trabajo del Contratista es el cumplimiento pleno de las Leyes de la República de Honduras de los objetivos de seguridad y requisitos de salud e higiene definidos en el Contrato y la documentación sistemática de los resultados obtenidos.

B.4 Elementos Básicos Del Programa De Seguridad Y Requerimientos De Salud Del Trabajo Del Contratista.

El documento del Programa de Seguridad e Higiene del Trabajo incluirá, como mínimo y en base a lo requerido en las Leyes de la República de Honduras:
• Declaración de la Política de Seguridad e Higiene del Contratista.
• Estructuras y Responsabilidades Organizativas
• Prevención de Accidentes
• Capacitación de los Trabajadores
• Prevención de Uso de Drogas y Bebidas Alcohólicas
• Servicio de Medicina/Primeros Auxilios
• Saneamiento
• Prevención de Incendios
• Limpieza de la Zona de Trabajo
• Pruebas de Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales
• Seguridad de la Zona del Trabajo
• Seguridad Personal de los Trabajadores del Contratista
• Control de Materiales Tóxicos
• Protección del Ambiente y el Público en General
• Identificación y Resolución de Disconformidades
• Documentación y Archivos

B.4.1 Declaración de la Política de Seguridad e Higiene del Contratista.

El Contratista hará una declaración formal de su política de seguridad, requisitos de salud e higiene del trabajo. La misma declarará que la política del Contratista es de ejecutar sus obras en conformidad absoluta con las Leyes de la República y los requisitos de esta sección. Declarará que no es política de la empresa exponer a sus trabajadores o al público al peligro como resultado de los trabajos que se realicen por este
Contrato. Esta declaración se imprimirá y colocará en un lugar visible en cada Componente de Proyecto o frente de trabajo.

B.4.2 Estructuras y Responsabilidades Organizativas.

Toda la organización del Contratista será responsable por la implementación del Programa de Seguridad e Higiene del Trabajo del Contratista. El documento contendrá una definición de la estructura de la organización e identificará a las personas que tengan funciones claves para la Supervisión de la seguridad e higiene del trabajo. El Contratista contará con personal suficiente para el cumplimiento de las funciones de instrucción de los trabajadores, control de equipos, control de materiales tóxicos y la Supervisión de la seguridad e higiene del trabajo. El Contratista deberá nombrar un ingeniero como el Representante de Seguridad e Higiene del Trabajo. Este Representante asistirá a las reuniones de seguridad e higiene periódicas del Supervisor de Obras que servirán como guía para cumplimiento con los requisitos de seguridad e higiene del proyecto. El
Representante del Contratista de Seguridad e Higiene tendrá la autoridad para:

(1) Detener cualquier trabajo que represente un peligro para los trabajadores o el público y

(2) Dirigir la corrección de cualquier violación de las reglas de seguridad e higiene.

B.4.3 Prevención de Accidentes.

B.4.3.1 El Contratista proveerá y mantendrá ambientes y procedimientos de trabajo que:
1) Salvaguardarán el personal, propiedades, materiales y equipos públicos y privados expuestos a las operaciones y actividades del Contratista;

2) Impedirán interrupciones de las operaciones del Gobierno o Municipalidades y retrasos en las fechas de terminación del proyecto;

3) Controlarán los costos de ejecución de este contrato.

B.4.3.2 Para estos propósitos, el Contratista,

1) Proveerá barricadas de seguridad, rótulos y luces de señalización (El contratista está obligado a mantener señales permanentes, aprobadas por el Supervisor de Obras, tanto de día como de noche si fuese necesario, para indicar cualquier peligro o dificultad de tránsito); los letreros deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Se deberán colocar adecuadamente letreros, rótulos y avisos para advertir y prevenir la existencia de peligros, y para proporcionar instrucciones y direcciones a los trabajadores y al público.

• Los letreros, rótulos y avisos deberán estar visibles en todo momento, mientras exista el peligro o el problema, y se quitarán o se cubrirán cuando el peligro o el problema hayan desaparecido.

• Todos los empleados deberán estar informados del significado de los diversos letreros, rótulos y avisos que se usen en el lugar de trabajo y de las precauciones especiales requeridas; todos los empleados deberán saber que los letreros y rótulos indican peligro inmediato y deberán estar informados sobre las precauciones especiales que puedan requerirse.

• El tipo letrero o rótulo usado para una situación en particular deberá ser adecuado para el grado de peligro o la intención del mensaje.

• Los letreros, rótulos y etiquetas deberán estar colocados tan cerca como sea posible, de una manera segura, a los peligros a que se refieran; las etiquetas deberán estar adheridas por un medio efectivo (tal como alambre, cuerdas o adhesivos), para prevenir que se pierdan o sean removidos inadvertidamente.

• Los letreros deberán tener esquinas redondeadas o romas y deberán estar libres de orillas afiladas, astillas, o cualquier otra protuberancia con filo; las terminales de cabezas de pernos u otros dispositivos para asegurar los letreros deberán colocarse de modo que no constituyan un peligro. El letrero deberá estar redactado de modo que sea fácilmente legible, conciso y exacto; el letrero deberá contener suficiente información comprensible para los trabajadores y transeúntes.

• Las áreas de construcción deberán estar señaladas con señales de tráfico que sean legibles en los puntos de peligro.

• Los letreros que se requiera sean visibles de noche deberán estar iluminados o reflectorizados.

2) Cumplirá con los estándares de seguridad de la Secretaría del Trabajo; y

3) Se asegurará que se adoptarán cualesquier medidas adicionales que el Contratante determine como razonablemente necesarias.

B.4.3.3 En el momento en que el Contratante se dé cuenta de cualquier incumplimiento de estos requerimientos o de cualquier condición que represente un serio o inminente peligro para la salud o la seguridad pública o del personal, el Contratante notificará verbalmente al Contratista, y le confirmará por escrito, que deberá iniciar inmediatamente las acciones correctivas de la condición de violación de la seguridad. Esta notificación, cuando sea entregada o hecha del conocimiento del representante del contratista en el sitio del proyecto, será considerada suficiente notificación de la violación y una orden para que se realicen las acciones correctivas necesarias. Después de recibir la notificación el Contratista deberá tomar acción correctiva inmediatamente. Si el Contratista no toma o rehúsa realizar inmediatamente las acciones correctivas, el Contratante podrá emitir una orden de paro total o parcial del trabajo hasta que se hayan realizado satisfactoriamente las acciones correctivas de la violación de seguridad. El Contratista no tendrá derecho a pago o extensión alguna por una orden de paro del trabajo bajo las estipulaciones de esta cláusula.

B.4.3.4 Antes de comenzar los trabajos de construcción, el Contratista deberá:

1) Proponer por escrito un plan para cumplir con las disposiciones de esta cláusula. El Plan incluirá un análisis de los peligros significativos para la vida, órganos vitales, miembros del cuerpo humano y propiedades, que son inherentes a los trabajos de ejecución del Contrato. Incluirá, además, un Plan para controlar estos peligros; y

2) Reunirse con representantes del Contratante para discutir y desarrollar un mutuo entendimiento para la administración del Programa General de Seguridad.

B.4.3.5 El Contratista deberá inspeccionar continuamente todos los trabajos, materiales, equipos y/o realizar encuestas para comprobar si existe cualquier condición que pueda representar un peligro y será responsable de tomar las medidas correctivas necesarias, durante el período de construcción, desde el inicio hasta la entrega de la obra.

B.4.4 Capacitación de los Trabajadores.

• El Contratista realizará reuniones semanales para capacitar a los trabajadores en los métodos para proteger la salud y garantizar la seguridad según el Programa de Seguridad e Higiene del Trabajo del Contratista previamente aprobado por el Supervisor de Obras.

Después de cada reunión de seguridad, el encargado del Contratista redactará un informe de la reunión con los nombres de los trabajadores presentes y los temas discutidos durante la reunión.

B.4.5 Prevención del Uso de Drogas y Bebidas Alcohólicas.

• El uso de drogas y bebidas alcohólicas es terminantemente prohibido dentro de las zonas de los trabajos. Lo cual significa que el Contratista deberá instruir un programa para evitar y detectar el uso de estas sustancias. Cualquier empleado del Contratista que se encuentre bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas será suspendido del proyecto por un período no menor a un mes.

La venta de drogas o bebidas alcohólicas o la verificación de uso por segunda vez será razón suficiente para despedir al empleado.

B.4.6 Servicio de Medicina / Primeros Auxilios.

El Contratista mantendrá en sus oficinas de campo medicamentos elementales para auxiliar en cualquier momento al personal que haya tenido algún accidente. Entre estos medicamentos están los siguientes: antisépticos, algodón, gasas, analgésicos, antitetánicos, sueros antiofídicos, etc. El contenido del botiquín de primeros auxilios deberá ser revisado por el Contratista previo a su utilización y, por lo menos, semanalmente cuando el trabajo esté en proceso, para asegurarse de reponer los artículos agotados. También, el Contratista implementará un plan de emergencia para la evacuación de empleados o heridos como consecuencia de los trabajos. Cada frente de trabajo debe contar con por lo menos una persona capacitada en primeros auxilios que se encargará de cualquier situación que requiera su ayuda. Es indispensable tener comunicación adecuada entre los frentes de trabajo y la sede principal del Contratista o directamente con algún servicio de auxilio para responder a la mayor brevedad durante una emergencia.

b.4.7 Saneamiento.

El Contratista suministrará a su personal las siguientes comodidades:
• Agua para Beber
Esta debe ser potable, de fuentes aprobadas por las autoridades de salud. Durante el clima caluroso se proporcionará agua potable fría. Los dispensadores portátiles deberán ser de tal diseño que garanticen condiciones higiénicas, deben tener capacidad de cerrarse y tener un grifo. Estarán claramente marcados en cuanto a su contenido y no serán utilizados para otros propósitos. Se deberá tener cuidado en evitar la contaminación entre el dispensador y el consumidor. Se prohibirá el uso de un vaso común.

• Letrinas
Cuando no exista alcantarillado sanitario, se proveerá de letrinas ubicadas en sitios que no contaminen el ambiente, ni las aguas de corrientes o cuerpos de agua cercanos. Estas deberán construirse de tal manera que los ocupantes estén resguardados contra el clima y los objetos que puedan caer, todas las rendijas estarán selladas y las puertas ajustadas. Las puertas deberán tener cerrojos. La cantidad de letrinas deberá proporcionarse de conformidad con la siguiente escala según el Número de Empleados:
Instalaciones Mínimas 15 o menos Una
16 a 150 Una por cada 25 trabajadores
151 o más Una por cada 30 trabajadores

• Planteles
En los planteles deberá evitarse el mal drenaje y el estancamiento de agua que se forma periódicamente, para evitar proliferaciones de vectores.

B.4.8 Prevención de Incendios.

El Contratista mantendrá equipo apropiado para combatir incendios provocados por el trabajo. Se contará con los números de teléfono del servicio de Bomberos más cercano en cada frente de trabajo para usarse en caso de que el percance quede fuera de control con los equipos disponibles en el sitio de trabajo. Es indispensable la limpieza de la zona de trabajo y el uso correcto de sustancias combustibles, para evitar incendios.

B.4.9 Limpieza de la Zona del Trabajo.

El Contratista deberá mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales de construcción, herramientas, materiales nocivos o tóxicos, etc. con el fin de evitar accidentes, controlar el saneamiento ambiental, evitar enfermedades, evitar incendios y evitar perjuicios al público. El Representante de Seguridad e Higiene del Contratista deberá inspeccionar cada frente de trabajo frecuentemente para asegurar que el sitio se encuentra en condiciones adecuadas de limpieza y saneamiento. Asimismo, se destaca el control adecuado del polvo tanto para el bien de los trabajadores y como así también para el público en general.

B.4.10 Pruebas de Equipo, Maquinaria e Instalaciones Temporales.

Todo el equipo, maquinaria e instalaciones temporales de construcción deberá mantenerse en condiciones óptimas para su operación segura. El Representante de Seguridad e Higiene del Contratista realizará las inspecciones y pruebas necesarias para comprobar que cada equipo, máquina o instalación temporal que llegue al trabajo cumpla con todos los requisitos de seguridad e higiene del trabajo. Todo equipo, máquina o instalación temporal que no cumpla con los requisitos de seguridad e higiene deberá ser removido inmediatamente de la zona de trabajo.

B.4.11 Seguridad de la Zona del Trabajo.

El Contratista es el responsable único por la seguridad de las zonas del trabajo. Por lo tanto, el Contratista deberá proveer alambrados de seguridad, agentes de seguridad, iluminación nocturna y cualquier otra medida necesaria para controlar el acceso de gente extraña a las zonas del trabajo.

B.4.12 Seguridad Personal de los Trabajadores del Contratista.
El Contratista es responsable por el suministro de todos los útiles de protección personal que requieran los trabajadores bajo su dirección y bajo la dirección de sus subcontratistas.

Elementos básicos de protección personal que deberá suministrar el Contratista son:
• Cascos de Seguridad
• Anteojos de Seguridad
• Guantes de Trabajo
• Chalecos Reflectivos
• Tapones para los Oídos
• Impermeables
• Botas de Hule
• Cinturón de Seguridad
Cualquier otro ítem de protección personal que se requiera para trabajos especiales, tales como soldadura, cortes de hierro, trabajos en áreas confinados, etc., deberá ser suministrado por el Contratista a los trabajadores. El hecho de suministrar un ítem de seguridad personal a un trabajador significa que el Contratista ha enseñado al trabajador la manera correcta de usar el aparato y el riesgo personal que implica el trabajo que se realizará.
Además, el Contratista es responsable por el suministro y mantenimiento de protección personal en forma de equipamiento y construcción temporal, tales como:
• Escaleras
• Conos Reflectivos
• Señales Viales
• Pasamanos
• Barreras
• Redes
• Andamios
• Protección en Zanjas contra Derrumbes
Todos los útiles de seguridad personal deben de cumplir con los requisitos mínimos establecidos por las Leyes de la República de Honduras y con el sentido común aplicable a cada caso especial que se presente durante la ejecución de las obras. El Representante de Seguridad e Higiene del Trabajo del Contratista deberá tener la autoridad de ordenar la corrección inmediata de cualquier deficiencia de protección personal que se presente en el trabajo o suspender el trabajo hasta que la deficiencia esté corregida.

B.4.13 Control de Materiales Tóxicos

El Contratista debe mantener una lista de todos los materiales tóxicos que se utilicen en la ejecución de los trabajos. Deberá tener en su archivo las instrucciones del uso de cualquier producto tóxico o combustible y deberá capacitar a los trabajadores que utilizarán el producto en el manejo correcto y el riesgo personal del mismo antes de comenzar el trabajo.

B.4.14 Protección del Ambiente y el público en General.

El Contratista deberá trabajar en todo momento en forma de resguardar la protección ambiental y el público en general. Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Sección B de este documento.

El Contratista es el único responsable de coordinar los trabajos con los organismos públicos y privados que estén afectados por los trabajos.

B.4.15 Identificación y Resolución de Disconformidades.

Cuando el Programa de Seguridad e Higiene del Trabajo identifique materiales, equipos o trabajos inseguros, hará la gestión correspondiente para que dichos defectos sean rectificados en forma inmediata. El Representante de Seguridad e Higiene del Trabajo del Contratista tendrá la autoridad de parar cualquier obra que se esté desarrollando en forma que determine un peligro para el trabajador o el público. El Representante de Seguridad e Higiene del Trabajo del Contratista elaborará informes de sus inspecciones diarias que incluirán informes especiales sobre cualquier accidente de trabajo que se pueda producir. Estos informes deben ser entregados al Supervisor de Obras no más que 48 horas después de la inspección o accidente, explicando cualquier deficiencia y la acción tomada para corregir la deficiencia. Caso contrario, el Supervisor de Obras hará un informe sobre la deficiencia observada y tomará acción apropiada para aplicar las multas establecidas por este pliego y/o por las Leyes de la República de Honduras.

B.4.16 Documentación y Archivos.

El Contratista responderá por el Reporte Diario y la exactitud de los documentos que dejen constancia de la seguridad e higiene del trabajo. Los Reportes Diarios u otros documentos requeridos por este Contrato, deben ser firmados o autenticados y fechados por el individuo responsable del Programa de Seguridad y Requerimientos de Salud del Trabajo. El Contratista establecerá y mantendrá un índice para identificar y facilitar la recuperación de documentos específicos. Cada mes, el Contratista enviará una copia del índice actualizado al Supervisor de Obras para su información.

El Archivo técnico del Contratista sobre este tema contendrá la siguiente información como mínimo:
• Los informes diarios del Administrador del Programa de Seguridad y Requerimientos de Salud del Trabajo del Contratista.
• Informes de Accidentes
• Instrucciones para Materiales Tóxicos y Combustibles
• Inspecciones y pruebas realizadas de la maquinaria, equipo, etc.
• Informes de las reuniones semanales de capacitación de los trabajadores
• Lista del equipo de protección personal entregado a cada trabajador
• Fotografías necesarias para documentar accidentes u otros casos de seguridad personal
• Una copia actualizada del Programa de Seguridad y Requerimientos de Salud del Trabajo del Contratista.
• Una copia de las Leyes de la República de Honduras que corresponden a la seguridad, higiene, salud, etc. del trabajo.
• Diseños de toda construcción temporal elaborados por un Ingeniero Colegiado inscrito en los Colegios Profesionales de la República de Honduras.

SECCIÓN C

NORMAS AMBIÉNTALES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.
El contratista debe cumplir con todas las regulaciones que se establecieran a través del Gerente de Obra.

C.1. Implementación
El Contratista debe inspeccionar el sitio de la obra propuesta, estudiar las características de la misma y su relación con el entorno natural y antrópico, sus dificultades, desafíos, la magnitud y el costo de implementar las medidas ambientales y de protección y conservación de los recursos naturales.
Las principales normas a implementar son las siguientes:
• El contratista es el responsable de la implementación de todas las medidas
• Los árboles a talarse, deben ser utilizados en usos que no sea la quema de material.
• Está prohibida para todo el personal la caza en el área de influencia del proyecto.

C.2. Supervisión ambiental
La supervisión ambiental será llevada por el Supervisor de Obras.
Son responsabilidades de la Supervisión ambiental:
• Verificar que las medidas ambientales del proyecto sean llevadas a cabo.
• Controlar que el personal de la obra expuesto a ruidos arriba de 80 decibeles, cuente con dispositivos de protección personal, estableciendo de igual forma condiciones de silencio entre las 6:00 PM y 7:00 AM, en áreas semiurbanas y rurales.
• Verificar que las maquinas o herramientas al trabajador que la utilice se le provea de equipo de protección personal.
• Exigir al contratista la utilización de señalamiento preventivo durante la ejecución de trabajos en caminos que estén abiertos al tránsito vehicular, como la dotación al personal del contratista con chalecos, cascos, botas y demás equipo de seguridad.
• Controlar el manejo y disposición de las aguas lluvias y residuales.
• Verificar que los equipos deberán operarse de manera tal que causen el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua.

C.3. Operación de maquinaria, transporte y acarreos
Las principales normas a implementar son las siguientes:
• El transporte de material deberá cumplir con las regulaciones nacionales en lo que se refiere a carga, descarga, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
• En caso de que el transporte se realice a través de sitios poblados o vías abiertas al tránsito, la cobertura deberá ser material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta firmemente a las paredes exteriores de la paila.
• A todos los equipos se les deberá colocar en un lugar visible la capacidad de carga, la velocidad de operación recomendada y las advertencias de peligro especiales. Las instrucciones y advertencias deberán ser fácilmente identificables por el operador cuando este se encuentre en situación de control. Así como los equipos pesados deberán tener alarmas acústicas y ópticas para operaciones de retroceso.
• Está prohibido que los operarios de equipo viajen con acompañantes, salvo autorización del encargado de seguridad industrial.
• Asegurarse que las compuertas de las pailas de los equipos de transporte estén bien aseguradas y herméticamente cerradas durante el transporte, al igual que la carga deberá ser cubierta con el fin de evitar la dispersión de la misma.
• Al finalizar la obra, se deberán restablecer los caminos y vías de acceso que hayan sido destruidas por el transporte.

C.4. Depósitos de desperdicio en botaderos

Las principales normas a implementar son las siguientes:
• Es indispensable que los sitios seleccionados como depósitos o botaderos estén alejados de áreas pobladas, cursos o reservorios de aguas naturales y de uso potable, infraestructuras de servicios públicos, zonas de fragilidad ecológica y cultivos en terrenos aledaños.
• Está prohibido arrojar el material de excavación o de corte de ladera abajo, a los ríos o quebradas.
SECCIÓN D

CONTROL DE CALIDAD

D.1. Generales
El Contratista es el responsable del control de calidad de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y establecerá y mantendrá un efectivo sistema de control de calidad de conformidad con estas Especificaciones. Para tal efecto, elaborará, específicamente para este proyecto, un Programa de Control de Calidad (PCC) que deberá entregar 10 días después de la adjudicación del contrato. El Programa de control de Calidad consistirá de planos, procedimientos y la organización necesaria para planificar, ejecutar, controlar y documentar la ejecución de las obras y obtener un producto final que cumpla con los requerimientos del contrato. El Contratista incorporará el Programa de Control de Calidad al Programa de Ejecución del Proyecto y el Plan de Desembolsos.

El sistema deberá cubrir todas las operaciones de construcción, tanto dentro como fuera del sitio de la obra, y deberá estar ligado a la secuencia de actividades de construcción propuesta por el Contratista.

El Ingeniero Residente del Contratista será responsable de la calidad de obra y el Supervisor de Obras del Proyecto podrá exigir su retiro del cargo en el Proyecto, cuando no cumpla o haga que se cumpla con los Requisitos de Calidad especificados en el Contrato. En este contexto, el Ingeniero Residente del Contratista es la persona que tiene la responsabilidad de la administración y dirección del Proyecto, incluyendo la calidad y el avance de la obra.
El inicio de los trabajos de construcción solamente será autorizado después de que la Gerencia Administrativa ICF, a través del Gerente de Obras del Proyecto, haya aceptado y aprobado el Programa de Control de Calidad, Programa de Trabajo y Programa de desembolsos mensuales propuestos por el Contratista. La revisión del Programa de Control de Calidad del Contratista por parte del Supervisor de Obras, no eximirá al Contratista de su responsabilidad de planificar, coordinar, ejecutar, y controlar las obras para cumplir con los objetivos técnicos establecidos en los documentos del Contrato. El Supervisor de Obras, se reserva el derecho de exigir que el Contratista amplíe o modifique su Programa de Control de Calidad, si a juicio del Supervisor de Obras, el Contratista no cumple con los objetivos de calidad definidos en los documentos del Contrato.

D.2. Programa De Control De Calidad

El Plan identificará el personal, los procedimientos, instrucciones, pruebas, análisis, reportes y formatos a ser usados. La Gerencia Administrativa, a través del Supervisor de Obras, podrá considerar un Programa Transitorio para los primeros 30 días de ejecución u operación del Proyecto en el cual el Contratista detallará las actividades que serán ejecutadas durante éste período de tiempo. Se permitirá el inicio de la construcción solamente después que el Supervisor de Obras, haya aprobado el Programa final de Control de Calidad PCC o el Programa Transitorio de Control de Calidad aplicable a la parte o etapa del Proyecto que se iniciará.

No se aceptará el inicio de trabajos que tengan características de trabajo que no sean iguales a aquellas contempladas en un Programa de Control de Calidad Transitorio aprobado, mientras no sea aprobado el PCC final o un PCC transitorio que incluya las características adicionales de los trabajos a iniciar.

Toda la organización del Contratista será responsable de elaborar, proponer, mantener y cumplir el Programa de Control de Calidad propuesto y aprobado. El Contratista contará con personal suficiente para el cumplimiento de las funciones de planificación y preparación de entregas técnicas descritas en las especificaciones, y para el control técnico de la ejecución de las obras.

El documento contendrá, como mínimo, los elementos básicos enumerados a continuación para cubrir todas las operaciones de Construcción, tanto dentro como fuera del sitio del Proyecto, incluyendo fabricantes, proveedores y agentes de compra del Contratista:

a)	Una descripción de la Organización de Control de Calidad que el Contratista propone para ejecutar / implementar el Control de Calidad, incluyendo un Organigrama gráfico que muestre las líneas de autoridad y una carta aseverando que el personal de Control de Calidad pondrá en práctica el sistema de tres fases de control de calidad en todos los aspectos del trabajo a ser realizado. El personal define un Administrador del Programa de Control de Calidad, quien será el Ingeniero Residente del Contratista. Como parte de esta descripción, el Contratista deberá demostrar que cuenta con personal y equipo suficiente para asegurar el cumplimiento de las funciones del Programa de Control de Calidad.
b)	Los nombres, currículum vitae, responsabilidades y autoridad de cada persona asignada al PCC, propuestos por el Contratista y aprobados por el Supervisor de Obras.
c)	Una copia de la carta firmada por el Oficial Autorizado del Contratista y dirigida al Administrador del Programa de Control de Calidad que describe las responsabilidades y delega suficiente autoridad para desempeñar adecuadamente las funciones como Administrador de Control de Calidad, incluyendo la autoridad para parar el trabajo que no cumpla con las disposiciones contractuales. En la carta el Contratista deberá también declarar que la política de su empresa es construir y entregar la obra en condiciones de calidad que cumplan o superen los objetivos de calidad definidos en los documentos contractuales y que no es política de la Empresa buscar la aceptación o aprobación de obras de calidad marginal o defectuosa. El Administrador del PCC escribirá cartas a todos los otros responsables del Control de Calidad, describiéndoles deberes, autoridad y responsabilidades. Copias de estas cartas también deberán entregarse a la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras.
d)	Los procedimientos para programar, revisar, certificar y administrar el Registro de Entregas Técnicas, incluyendo, fabricantes fuera del proyecto, proveedores y oficiales de compra del Contratista.
e)	Los procedimientos de control, verificación y aceptación para cada prueba específica, incluyendo el nombre de la prueba, el párrafo de la especificación que requiere la prueba, la actividad del trabajo a la que se le efectuará la prueba, frecuencia de las pruebas y la persona responsable de cada prueba. (Las pruebas deberán ser propuestas por el Contratista a la Gerencia Administrativa, a través del Supervisor de Obras, con suficiente antelación para que estas sean aprobadas.)
f)	Procedimientos para dar seguimiento a las fases de control: Preparatoria, Inicial y de Inspección y los procedimientos para el control, verificación y aceptación de pruebas, incluyendo la documentación y formatos a utilizar.
g)	Procedimientos para dar seguimiento a las deficiencias de construcción, desde su identificación hasta la ejecución de acciones correctivas aceptables. Estos procedimientos establecerán la verificación de que las deficiencias han sido corregidas.
h)	Procedimientos para informes y reportes de Control de Calidad, incluyendo los formatos que el Contratista propone.
• Una lista conteniendo cada actividad definible de obra. Una actividad definible es una tarea separada y diferente de las otras tareas; Tiene diferentes requerimientos de control y puede ser identificada por diferentes oficios, artesanías o disciplinas o, puede ser un trabajo del mismo tipo de oficio pero en un ambiente diferente. Aunque cada sección de las especificaciones puede ser generalmente considerada como una actividad definible de trabajo, frecuentemente hay más de una actividad definible bajo una sección particular.
Esta lista será acordada durante la Sesión de Pre-construcción.

• Procedimientos para la elaboración de Planos de Taller y Planos de la Obra Construida.

D.3. Aprobación Del Programa De Control De Calidad
La aprobación previa del Programa de Control de Calidad es un requisito para poder dar inicio a la construcción de las obras. La aceptación es condicional y sujeta a un rendimiento satisfactorio durante la construcción. La Gerencia Administrativa, a través del Supervisor de Obras, se reserva el derecho de exigir al Contratista que amplíe o modifique su Programa de Control de Calidad y las operaciones de Control de Calidad, incluyendo la remoción de personal, si a juicio del Supervisor de Obras, el Contratista no cumple con los objetivos de calidad definidos en los documentos del Contrato y consideren que estas modificaciones fueren necesarias para obtener la calidad especificada.

La revisión y aprobación del Programa de Control de Calidad del Contratista por parte de la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, no eximirá al Contratista de su responsabilidad de planificar, coordinar, ejecutar, y controlar las obras para cumplir con los objetivos técnicos definidos en los documentos del Contrato.

D.4. Notificación De Cambios

Después de la aprobación del PCC, el Contratista notificará por escrito al Supervisor de Obras de cualquier cambio que se proponga hacer en el PCC. Estos cambios estarán sujetos a aprobación por parte de la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras. El Contratista no podrá hacer efectivo un cambio hasta no haber recibido una aprobación por escrito por parte de la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras.

D.5. Reunión de Coordinación

Después de la Sesión de Pre-construcción, antes del inicio de la construcción y previo a la aprobación del Programa de Control de Calidad, el Contratista se reunirá con Gerencia Administrativa y el Supervisor de Obras para discutir el PCC. Este será remitido al Supervisor de Obras por lo menos cinco (5) días calendario antes de que se realice la Sesión de Coordinación. Durante la sesión, deberá procurarse un entendimiento mutuo de los detalles del Programa, incluyendo los formatos de registro de las operaciones del PCC, actividades de control, pruebas, administración del sistema para trabajos tanto dentro como fuera de los límites del Proyecto.

D.6. Organización del Programa de Control de Calidad

D.6.1 Generales

Los requerimientos de Organización del PCC consisten en un Administrador que será el ingeniero residente y un número suficiente de personas calificadas adicionales para asegurar el cumplimiento de las estipulaciones del contrato. El Contratista proveerá una Organización de Control de Calidad que estará a tiempo completo en el sitio del proyecto durante el progreso de los trabajos de construcción y con completa autoridad para tomar cualquier acción necesaria para asegurar el cumplimiento de las estipulaciones del Contrato. Todo el personal del Programa de Control de Calidad propuesto por el Contratista, estará sujeto a aprobación por la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras. El Contratista no podrá hacer efectiva la contratación de un miembro del Programa de Control de Calidad, sin la aprobación de la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras.

D.6.2 Administrador del Programa de Control de Calidad

El Contratista, de entre el personal de construcción en la obra, identificará como Administrador del Programa de Control de Calidad, al ingeniero residente del proyecto que será responsable de administrar, en su totalidad, el PCC y tendrá la autoridad para actuar en nombre del Contratista en todos los asuntos concernientes con el trabajo de construcción. El Administrador será un Ingeniero, Arquitecto o Administrador de Construcción graduado y colegiado, con una experiencia mínima de dos años en trabajos de construcción similares a los que son objeto de este contrato. Este Administrador estará a tiempo completo en el sitio o sitios del proyecto durante toda la etapa de construcción y será un empleado del Contratista principal o general. En el mismo Programa de Control de Calidad se identificará a la persona Alterna que sustituirá al Administrador en caso que este se ausente del sitio de la obra. Los requerimientos para el Administrador Alterno serán iguales a los del Administrador mismo.

D.6.3 Personal del Programa de Control de Calidad

Adicional al personal especificado en cualquier otra parte en el Contrato, el Contratista proveerá en cada uno de los componentes, personal especializado para asistir al Administrador del PCC en las siguientes áreas: eléctrico-mecánica, civil, estructural, ambiental, si el tipo de proyecto lo requiere. Estas personas deben ser empleados del Contratista, atender las necesidades del Administrador del PCC; estar físicamente presentes en el sitio de construcción durante la ejecución de trabajos en sus áreas de responsabilidad si este lo requiere; tener la educación necesaria y/o la experiencia de acuerdo con el Cuadro de Experiencias y Calificaciones requeridas en la obra a ejecutar incluida en las bases de Licitación. Estos empleados podrán desempeñar otras tareas, pero deberán disponer de suficiente tiempo para poder desempeñar las tareas de Control de Calidad a ellos asignadas el PCC.

D.6.4 Evaluación y Selección de Proveedores

El Contratista establecerá los procedimientos necesarios para efectuar una adecuada selección de proveedores y asegurar que solamente se seleccionen proveedores capaces de cumplir con las exigencias y especificaciones técnicas de los Documentos de Contrato y con el Programa de Trabajo del proyecto.

El Contratista será el responsable por la selección de los proveedores y por la calidad de todos los elementos suministrados, para ser incorporados a las obras permanentes. El Contratista explicará los procedimientos con los cuales se asegurará que todos los rubros suministrados al proyecto cumplan con los criterios técnicos definidos en los Documentos del Contrato.

D.6.5 Documentos de Compra

El Programa de Control de Calidad del Contratista designará a la persona responsable del control técnico de los suministros. El Contratista será responsable de verificar que los documentos de compra incluyan las especificaciones, e invoquen las normas vigentes correspondientes. Los documentos de compra incluirán los Certificados de Cumplimiento y Certificados de Origen de los materiales o equipos suministrados, como evidencia que estos cumplen con las especificaciones y documentos contractuales. Estos Certificados deberán ser proporcionados al Contratista por el fabricante, y serán remitidos a la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, para su revisión y aprobación como requisito previo para la compra de dichos materiales o equipos.

Cuando el Equipo o Material sea fabricado localmente, formará parte de los documentos de compra una autorización del fabricante que le permita al Contratista y al Supervisor de Obras realizar inspecciones a los procedimientos de fabricación, métodos de almacenaje y manipulación de materiales y a los registros de resultados de pruebas de control de calidad en la fabricación de los mismos.

El Administrador del PCC del Contratista implementará por lo menos tres fases de control para cada actividad definible del trabajo. Estas fases son las siguientes:

D.6.6 Fase Preparatoria

Esta fase será realizada previo de cada actividad definible de trabajo, después de que todos los planos, documentos, Remisiones Técnicas y materiales sean aprobados y aceptados y después de que se disponga de copias de esta documentación en el sitio de la obra. Esta fase incluirá:

a.	Revisión de cada párrafo aplicable de las especificaciones.
b.	Revisión de los dibujos y planos de contrato.
c.	Chequeo para asegurarse de que todos los materiales y/o equipo han sido probados, propuestos en una Remisión y haya sido aprobados.
d.	Revisión de las medidas que se han tomado para proveer las inspecciones de control y las pruebas requeridas.
e.	Inspección del área de trabajo para asegurarse de que todos los trabajos preliminares han sido terminados y están de acuerdo con los requerimientos contractuales.
f.	Inspección física de materiales, equipo y muestras de trabajos realizados, para asegurarse de que se ajustan a los planos, dibujos de taller o Remisiones aprobadas y que estos han sido apropiadamente almacenados,
g.	Revisión del análisis de riesgos de la actividad de trabajo a realizarse para asegurarse que se cumple con los requerimientos de seguridad.
h.	Discusión de procedimientos para el Control de la Calidad del trabajo, incluyendo el análisis de deficiencias repetitivas. Documentar las tolerancias de construcción permitidas y los estándares de calidad de mano de obra para ese tipo de trabajo.
i.	Comprobar que el Programa de Control de Calidad para el trabajo a ser realizado ha sido aceptado y aprobado por la UCP-PNTS a través del Gerente de Obras,
j.	Discusión de la Fase Inicial de Control.
k.	La Supervisión deberá ser notificada, por lo menos con una anticipación de 24 horas, del inicio de la fase preparatoria del Control de Calidad. Esta fase incluirá una reunión coordinada por el Administrador del PCC a la que asistirán los Ingenieros Residentes del Contratista, el Supervisor de Obras, el personal de Control de Calidad (el aplicable), y el Capataz o responsable por la ejecución de la actividad definible. Los resultados de estas actividades de la Fase Preparatoria serán documentadas por medio de Memorias de Trabajo preparadas por el Administrador del PCC y adjuntadas al Reporte Diario de Control de Calidad. El Contratista instruirá a sus trabajadores, del nivel aceptable de calidad de mano de obra requerido para cumplir con los requerimientos del contrato.

D.6.7 Fase Inicial

Esta fase será desarrollada al inicio de cada actividad definible de trabajo. Esta fase incluirá:
a)	Inspección del trabajo para asegurarse de que cumple plenamente con los requerimientos del contrato. Revisión de las memorias de la Fase Preparatoria.
b)	Comprobar la eficacia de los controles para asegurar el completo cumplimiento con el contrato. Comprobar que las pruebas y las inspecciones de control requeridas se están llevando a cabo.
c)	Establecer el nivel de calidad de la mano de obra y comprobar que cumple los estándares mínimos. Comparar el trabajo realizado, según sea apropiado, con las muestras de trabajo previamente preparadas,
d)	Aclarar y resolver todas las discrepancias encontradas.
e)	Revisar la seguridad, incluyendo el cumplimiento con el Programa de Seguridad y la implementación de mejoras al mismo y al análisis de riesgos. Discutir el análisis de actividades con cada uno de los trabajadores involucrados.
f)	La Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, será notificado como mínimo con 24 horas de anticipación del comienzo de la Fase Inicial de Control de Calidad. El Administrador del PCC elaborará memorias separadas de esta Fase y las adjuntará al Reporte Diario de Control de Calidad. Se indicará la localización exacta de la Fase Inicial para futuras referencias y para comparación con la Fase de Seguimiento.
g)	La Fase Inicial deberá ser repetida para cada nueva cuadrilla de trabajo que ingrese al Proyecto y cuando no se estén cumpliendo con los estándares de calidad especificados.

D.6.8 Fase de Seguimiento

Se realizarán inspecciones diarias para garantizar que las actividades de control, incluyendo las pruebas de control, aseguran un constante cumplimiento de los requerimientos del contrato, hasta la terminación de esa actividad particular. Los informes de las inspecciones formarán parte de la documentación de Control de Calidad del Contratista. Se realizarán inspecciones finales de seguimiento y se corregirán todas las deficiencias encontradas, antes de poder iniciar una actividad adicional de trabajo que pudiera ser afectada por el trabajo deficiente encontrado en una fase previa. El Contratista no construirá sobre, ni ocultará, trabajos que no cumplen con los planos, especificaciones y otros requisitos contractuales.

D.6.9 Fases Preparatorias e Iniciales Adicionales

Se deberán llevar a cabo fases Preparatorias e Iniciales adicionales en una misma actividad definible, si la calidad del trabajo realizado es inaceptable; si hay cambios en el personal del Programa Control de Calidad aplicable, en el Supervisor de Obras de la construcción en el sitio de la obra o en la cuadrilla de trabajo; si el trabajo en una actividad definible se reanuda después de un período sustancial de inactividad; o si se presentan otros problemas.
D.7. Pruebas

D.7.1 Procedimiento Para La Ejecución de Pruebas

El Contratista realizará las pruebas requeridas o especificadas para garantizar que las medidas de control de calidad son adecuadas para proveer un producto que cumple con los requerimientos del contrato. El Supervisor de Obras aceptará las obras en base a una definición estadística de los resultados de las pruebas, mismo que será concertado con el Contratista.

A solicitud, el Contratista deberá proporcionarle a la, Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, cuando se requiera, un duplicado de muestras por espécimen de prueba para posibles pruebas a ser efectuadas por la Gerencia Administrativa o el Supervisor de Obras, sin que el suministro de estas muestras representen costo adicional para la Gerencia Administrativa ICF. Estas pruebas incluirán las pruebas de operación y/o de aceptación, cuando estén especificadas.

El Contratista procurará los servicios de un Laboratorio aprobado por la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, o establecerá un Laboratorio aprobado en el sitio de las obras. El Contratista desarrollará las siguientes actividades y registrará y proveerá los siguientes datos:
a.	Comprobará que los procedimientos utilizados en la ejecución de las pruebas cumplen con los requerimientos del contrato.
b.	Comparará los datos de calibración de instrumentos de prueba con estándares certificados.
c.	Garantizará que se han preparado los formatos para el registro de resultados y que se ha establecido un sistema de numeración de control para la identificación de pruebas, incluyendo toda la documentación requerida por las pruebas.

Se registrarán en el Informe del PCC los nombres y los resultados de todas las pruebas realizadas, tanto las que fallan como las que pasan. Se registrará la referencia del párrafo de la Especificación que se aplica, la ubicación del sitio de toma de la muestra y el número de control secuencial que identifica la prueba. Si es aprobado por el Supervisor de Obras, el Contratista podrá remitir el original de los reportes en una fecha posterior, haciendo referencia del número de la prueba y la fecha en que fue realizada. Para efecto de información, una copia de los resultados de pruebas realizadas por un laboratorio comercial o que esté situado fuera del sitio de la obra, deberá ser remitido directamente al Supervisor de Obras. Si el Contratista no presenta dentro de los tiempos establecidos los informes de pruebas realizadas, el Supervisor de Obras puede desautorizar el pago de los trabajos relacionados.

D.7.2 Sitios de Prueba.

Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras se reserva el derecho de utilizar el equipo del Contratista para realizar pruebas de comprobación y para revisar los procedimientos de prueba, técnicas y resultados de pruebas sin que representen costo alguno para la Gerencia Administrativa a través ni para el Supervisor de Obras.
D.7.3 Suministro o Transporte de Muestras para Prueba.

Las muestras de materiales ordenadas por la Gerencia Administrativa o el Supervisor de Obras para pruebas de comprobación o de aceptación, serán enviadas a:
El Supervisor de Obras quien coordinará para cada prueba específica, el envío de las muestras a una dirección exacta de entrega y las fechas de estos envíos, si estimare necesario realizar esta actividad.

D.7.4 Certificación del Fabricante de la Instalación de Equipo o Materiales.

Un representante autorizado del Fabricante (cuando el fabricante preste este servicio), competente y con experiencia en la instalación operación y mantenimiento para cada componente de las Especificaciones Técnicas, visitará la Obra e inspeccionará, verificará, ajustará si fuera necesario y aprobará la instalación del equipo indicado o la aplicación de los materiales y los procedimientos de preparación de estos. En cada caso, el representante del fabricante estará presente cuando se ponga en marcha la actividad que lo requiera. El representante del fabricante volverá a visitar el sitio de la obra tantas veces como sea necesario de acuerdo a la opinión de la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras.

Cada representante del fabricante deberá proporcionar a la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, un informe por escrito certificando la correcta ejecución de las actividades.

Todos los costos por estos servicios serán incluidos en los precios unitarios de los conceptos de pago del Contrato.

D.8. Inspección De Finalización De Obra

D.8.1 Inspección de Comprobación.

Cerca de la finalización de todos los trabajos de construcción o de cualquier incremento de trabajo parcial o adicional establecido mediante la fecha de finalización estimada en los documentos contractuales, el Administrador del PCC del Contratista realizará una inspección del trabajo ejecutado y elaborará una lista detallada de todos los conceptos de obra que no se ajustan a los planos aprobados y a las especificaciones contractuales. Esta Lista de Deficiencias deberá ser incluida como parte de la documentación del PCC e incluirá la fecha estimada en que las deficiencias serán corregidas. El Administrador del PCC o su personal practicarán una segunda inspección para asegurarse de que todas las deficiencias han sido corregidas. Una vez que esto se haya logrado, el Contratista notificará a la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, que el Proyecto está listo para que se practique la Pre-Inspección Final.

D.8.2 Pre-Inspección Final.

El Supervisor de Obras practicará esta Inspección para comprobar que el Proyecto ha sido terminado y está listo para ser ocupado o entrar en operación. El Supervisor de Obras podrá elaborar una nueva Lista de Deficiencias como resultado de esta Pre-Inspección Final. El Administrador del PCC se asegurará que todos los conceptos de esta lista han sido corregidos antes de notificar al Supervisor de Obras para que este programe una Inspección Final con la Gerencia Administrativa ICF.

Todos los conceptos anotados en la Lista de Deficiencias de la Pre-Inspección Final deberán ser corregidos tan pronto como sea posible. Estas Inspecciones y todas las correcciones de deficiencias requeridas en este párrafo, serán realizadas y finalizadas dentro del plazo de ejecución contractual de cada componente del proyecto en su totalidad, o cualquier incremento particular, si se han aprobado trabajos adicionales en sub-proyectos con fechas de terminación diferentes entre sí.

D.8.3 Inspección Final de Aceptación y Recepción de Obra

El personal de Control de Calidad del Contratista junto con el Ingeniero Residente del Contratista u otro oficial principal del mismo y el Supervisor de Obras, realizarán la Inspección Final de Aceptación del Proyecto. También podrán asistir a esta Inspección otros funcionarios o representantes del Propietario de la obra y de la Institución financiera del Proyecto.

La Inspección Final de Aceptación será formalmente programada por el Propietario del proyecto a través del Supervisor de Obras basados en los resultados de la Pre-Inspección Final. El Contratista notificará por escrito a la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, por lo menos con 14 días de anticipación, haciendo constar que para la fecha fijada para la realización de la Inspección Final de Aceptación, todos los conceptos que le fueron anotados como inaceptables, debido a las deficiencias encontradas, fueron corregidos y todos los trabajos de construcción que forman parte del contrato han sido terminados. Si el Contratista no cumple con la terminación completa y aceptable de todos los trabajos del contrato para la fecha de la Inspección Final de Aceptación, la Gerencia Administrativa del ICF aplicará la multa diaria contractual.

D.9. Documentación

El Contratista mantendrá registros que provean evidencia real de que todas las actividades de Control de Calidad requeridas y/o pruebas han sido realizadas. Estos registros serán elaborados en un formato aceptable que incluya, como mínimo, la siguiente información:
a.	Contratista.
b.	Planta / Equipo Operable con el número de horas trabajadas, parado, o en reparación.
c.	Trabajo realizado cada día, indicando la ubicación, descripción y quien lo ejecutó.
d.	Pruebas y / o actividades de Control de Calidad realizadas con los respectivos resultados obtenidos y las referencias apropiadas a requerimientos de especificaciones, planos o dibujos de taller.
e.	Cantidades de materiales recibidos en la obra, acompañada de una declaración en cuanto a su aceptabilidad por calidad, almacenamiento y referencias a requerimientos de especificaciones, planos y dibujos de taller.
f.	Remisiones revisadas, por quién fueron revisadas, haciendo referencia a las secciones del contrato pertinentes y las acciones tomadas.
g.	Actividades del Supervisor de Obras fuera del proyecto, incluyendo acciones tomadas.
h.	Evaluaciones de seguridad del trabajo, el trabajo que fue inspeccionado, resultados de la inspección e instrucciones o acciones correctivas.
i.	Instrucciones dadas / recibidas y conflictos con planos y / o especificaciones.
j.	Declaración por escrito del Contratista verificando que se ha implementado el PCC.

Estos registros deberán incluir una descripción de todos los oficios que se están ejerciendo, en todo momento, en la ejecución del proyecto; el número de empleados trabajando; condiciones climáticas observadas; y cualesquiera atrasos ocurridos. Estos registros cubrirán tanto los conceptos de obra aceptables como los deficientes e incluirán una declaración del Contratista dando fe que los equipos y materiales incorporados en la obra y la mano de obra utilizada, cumplen con las estipulaciones del contrato. El Contratista entregará a la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, diariamente y en forma de reporte, el original y una copia de estos registros, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha cubierta. Como mínimo, el Contratista preparará y entregará un Informe por cada siete días que no se trabajen y un Informe para el último día del período en que no se trabaje. Durante toda la extensión del plazo del contrato, todos los días calendario deberán tener su propio reporte. El primer reporte correspondiente al primer día de un período en que no se trabaje cubrirá únicamente ese día. Los Reportes serán firmados y fechados por el Administrador del PCC del Contratista. El reporte del Administrador del PCC incluirá copias de informes de pruebas de laboratorio y de campo realizadas y copias de informes preparados por personal subordinado del PCC del Contratista

D.10. Notificación De Incumplimiento

La Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, notificará al Contratista de cualquier incumplimiento de los requerimientos en esta sección establecidos, que haya encontrado.

El Contratista, inmediatamente después de haber sido informado del incumplimiento, tomará las medidas correctivas necesarias. Cuando se le haya hecho este llamado de atención al Contratista en el sitio del proyecto, se considerará válido para efectos de notificación. Si el Contratista no cumple o rehúsa cumplir con prontitud con estos requisitos, la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, podrá emitir una orden de paro total o parcial del trabajo hasta que el Contratista haya realizado satisfactoriamente las acciones correctivas. El tiempo perdido debido a tales órdenes de paro no será objeto de reconocimiento para extensiones en el plazo de ejecución, incremento de costos o reclamos por daños.

SECCIÓN E

PROGRAMA DE TRABAJO

E.1. Requerimientos Generales

•	La programación de las actividades de construcción es responsabilidad del Contratista. La gerencia de personal del Contratista deberá participar activamente en su desarrollo. El Programa de Trabajo aprobado será utilizado para medir el avance de los trabajos.

E.2. Fundamento para Pago

•	El Programa de Trabajo será la forma de medir el avance del Contratista. La no entrega del Programa de Trabajo aprobado y del programa de personal, resultará en la inhabilidad del Supervisor de Obras para evaluar el avance del Contratista. En el caso donde las revisiones del Programa de Trabajo han sido solicitadas por El Contratante y/o Supervisor de Obras y estas revisiones no han sido incluidas en el Programa de Trabajo del Proyecto, el Contratante podrá retener hasta el máximo permitido por el Contrato, de cada estimación de pago, hasta que las revisiones al Programa de Trabajo del Proyecto se realicen.

E.3. Metodología

•	El software utilizado por el Contratista para crear el Programa de Trabajo del Proyecto será Microsoft Project.

E.4. Uso del Método de la Ruta Crítica
•	Se utilizará el Método de la Ruta Crítica (MRC) para generar el Programa de Trabajo del Proyecto, para lo cual el Contratista proporcionará el Programa de Trabajo del Proyecto utilizando el Método de Gantt.
E.5. Nivel de detalle requerido
•	El Programa de Trabajo del Proyecto incluirá un nivel apropiado de detalle con al menos todas las cantidades estipuladas en la Sección de “Cantidades de Obras” en el Pliego de Condiciones. La no entrega de la información al Supervisor de Obra al nivel apropiado de detalle, especificado por el Supervisor de Obras, resultará en la desaprobación del programa. El Supervisor de Obras usará, pero no se limitará, a las condiciones siguientes para determinar el nivel apropiado de detalle a ser usado en el Proyecto:
o	Actividades de Compra de Materiales:
Tareas relacionadas a la obtención de materiales o equipos de primacía largos serán incluidas como actividades separadas en el Programa de Trabajo del Proyecto. Los materiales y equipos de primacía largos son esos materiales o equipos que tienen un ciclo de adquisición de más de 90 días. Los ejemplos de actividades de proceso de obtención incluyen, pero no se limita a: remisiones, aprobaciones, adquisición, fabricación y entrega.
o	Actividades del Contratante:
Las actividades del Contratante y el Co-Ejecutor que podrían impactar en el avance del proyecto deben indicarse. Estas actividades incluyen, pero no se limita a: aprobaciones, inspecciones, Obras simultáneas del Co-Ejecutor, Orden de Inicio (ODI) y la Fecha de Finalización (FF) como actividades para el programa.
o	Responsabilidad:
Todas las actividades identificarán en el programa de trabajo el grupo responsable de realizar dicho trabajo (Recursos).
o	Fecha Calendarizada de Terminación:
El intervalo del Programa de Trabajo se debe extender desde la Orden de Inicio (ODI) hasta la Fecha de Finalización y las duraciones de las actividades serán en días calendarios.
o	Fecha de Inicio del Proyecto
El Programa de Trabajo no empezará en una fecha anterior que la fecha en que la orden de inicio (ODI) fue entregada. El Contratista incluirá como la primera actividad en el Programa de Trabajo del proyecto una actividad llamada "Orden de Inicio". La actividad de "Orden de Inicio" estará restringida a la fecha en que (ODI) fue entregada, y una duración de cero días (Hito).
o	Restricción de la última Actividad
La finalización de la última actividad en el Programa de Trabajo será restringida a la fecha de terminación del Contrato. El cálculo de las actualizaciones del proyecto será tal que, si la finalización temprana de la última actividad cae después de la fecha de terminación del Contrato, entonces el cálculo del programa reflejará un índice negativo en la ruta crítica. El Contratista incluirá como la última actividad en el Programa de Trabajo del proyecto una actividad nombrada "Finalización del Proyecto". La actividad "Finalización del Proyecto" tendrá una fecha de restricción igual a la fecha de la terminación del proyecto, y una duración de cero días.
o	Conclusión Temprana del Proyecto
En el caso que el Programa de Trabajo del proyecto muestre la terminación de la obra antes de la fecha de conclusión contractual, el Contratista identificará estas actividades que han sido aceleradas y/o las actividades que han sido programadas paralelamente para apoyar la terminación "anticipada" del Contratista. El Contratista específicamente mencionará cada una de las actividades en el informe de avance del programa de trabajo de cada período para ayudar al Contratante y al Supervisor de Obras a evaluar la capacidad del Contratista, de concluir el Proyecto antes de la fecha de terminación contractual.
o	Actividades de Conclusión Intermedias
También se restringirán las fechas de terminación de actividades intermedias que sean especificadas contractualmente.
o	Desaprobación de Datos de Avance
Las fechas reales de Inicio y Finalización de las diferentes actividades terminadas o en ejecución, no se podrán actualizar automáticamente por el programa utilizado para el análisis del cronograma de trabajo. Las Fechas reales de Inicio y finalización en el Programa de Trabajo serán las mismas proporcionadas por el Contratista en su Informe de Avance. La no documentación por parte del Contratista de las fechas reales de inicio y finalización de todas las actividades en ejecución o actividades concluidas en el informe de avance de obra, y la falta para asegurar que los datos contenidos en el informe de avance de obra son los datos para actualizar el Programa de Trabajo; ocasionará la desaprobación del Programa de Trabajo del Contratista.
o	Avance Fuera de Secuencia
Las actividades que tienen avance indicado sin que las actividades lógicas predecesoras estén finalizadas (Avance Fuera de Secuencia) sólo se permitirán luego de la revisión de cada caso por el Supervisor de Obras.
o	Entrega del Programa de Trabajo
El Contratista proporcionará las entregas como se describe en la Sección F. Sin embargo el Programa de Trabajo Inicial del Proyecto se someterá para la aprobación dentro de los [10] diez días calendarios después de la firma del Contrato.
o	Actualizaciones Periódicas del Programa de Trabajo
Basado en el resultado de reuniones de semanales, el Contratista someterá a aprobación las actualizaciones periódicas del programa de trabajo.

SECCIÓN F

REMISIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES MENSUALES DEL CONTRATISTA

F.1. Remisión De Documentos Generales

Las Remisiones incluirán conceptos como: dibujos elaborados por el fabricante o el Contratista; literatura descriptiva incluyendo, pero no limitándose a, recortes de catálogos, diagramas, secciones; tablas, gráficos o curvas de operación; reportes de pruebas; cilindros de prueba (si fuesen aplicables); muestras, manuales de operación y mantenimiento de equipos específicos (incluyendo listas de partes); certificaciones; garantías; y otras Remisiones requeridas. Las Remisiones que requieren aprobación de la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras serán programadas y hechas antes de la compra del material o equipo cubierto por la misma.
El Contratista hará las Remisiones requeridas por las especificaciones. La Gerencia Administrativa o el Supervisor de Obras podrán solicitar Remisiones adicionales a las especificadas cuando así lo consideren necesario para describir el trabajo cubierto en las respectivas secciones. Las unidades de pesos y medidas serán iguales a las usadas en los planos y dibujos del Contrato. Cada Remisión será completa y con el suficiente detalle para permitir una rápida confirmación de que se ajusta a los requerimientos y estipulaciones del Contrato.

Procedimiento De Remisión

Las Remisiones deberán hacerse de la siguiente manera:
?	En la reunión de Pre-Construcción se discutirá detalladamente con el Contratista el procedimiento de Remisiones.
?	El Contratista deberá cuidadosamente controlar sus operaciones de compras para asegurarse que cada Remisión se elabora individualmente, en o antes de la fecha programada por el Contratista.
?	Una vez concluida la revisión de una Remisión que requiera la aprobación de la Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, se identificará que esa Remisión ha sido aprobada mediante sello y fecha de aprobación. La Gerencia Administrativa a través del Supervisor de Obras, retendrá 3 copias de la Remisión y dos copias le serán devueltas al Contratista.
?	Para las Remisiones “solo para información” no se requiere la aprobación de la Gerencia Administrativa del ICF o el Supervisor de Obras. La Gerencia Administrativa o el Supervisor de Obras se reservan el derecho de requerir que el Contratista haga una Remisión de cualquier elemento que se encuentre no cumpliendo con los documentos contractuales. Esto no exime al Contratista de la responsabilidad de proveer materiales que cumplan con los planos y especificaciones; no impedirá que la Gerencia Administrativa o el Supervisor de Obras requiera la extracción y reemplazo de material o equipo incorporado a la obra que no cumpla con los documentos contractuales; y no exime al Contratista del requisito de proporcionar muestras para efectuar pruebas o ensayos en laboratorios que la Gerencia Administrativa o el Supervisor de Obras estimen conveniente o para ensayos de monitoreo por parte la Gerencia Administrativa o el Supervisor de Obras, en aquellos casos en que las especificaciones así lo estipulan.

F.2. Informes Mensuales Del Contratista, Generales

El Contratista mensualmente presentará un informe con el objetivo fundamental de solicitar pago y contabilizar la obra ejecutada de forma que en el cierre final del proyecto cuando se calcule la última estimación a su vez se establezcan las cantidades finales del proyecto.

Contenido Del Informe
El contenido del informe deberá ser previamente discutido y aprobado por el Supervisor de Obras y la Gerencia Administrativa, no obstante debe contener al menos los siguientes elementos:
?	Antecedentes.
?	Estimación debidamente firmada por el Supervisor de Obras y el Gerente Administrativo.
?	Memoria Técnica del Cálculo de las Cantidades de Obra de acuerdo a formatos sugeridos en la Sección G de estas especificaciones y/o acordados con el Supervisor de Obras.
?	Planos como construidos, mostrando en la planta de conjunto del componente el avance en un color diferente y todos los planos de secciones y detalles necesarios y avanzados.
?	Programa de Trabajo mostrando avance mensual
?	Soportes de Calidad de Obra de acuerdo a lo establecido en el programa de Control de Calidad de Obra, y siguiendo los formatos sugeridos en la Sección G de estas especificaciones y/o acordados con el Supervisor de obras.
?	Galería de Fotografías del Período por componente de proyecto
?	Fotocopia de apuntes en Bitácora del periodo correspondiente.
?	Otros a sugerencia del Supervisor de Obras y/o Gerencia Administrativa.

Procedimiento De Entrega Del Informe

Para la entrega del informe a la Gerencia Administrativa se seguirán los siguientes pasos:
a)	El contratista deberá obtener la aprobación de las cantidades de obra estimadas del Supervisor de Obras, este a su vez generará el formato final de estimación en un programa previamente acordado con la Gerencia Administrativa y lo firmarán tanto el Contratista como el Supervisor de Obras.
b)	El Contratista seguidamente deberá obtener la aprobación de la estimación del Gerente Administrativo del ICF.
c)	Una vez integrado el informe como se especifica en el “Contenido del Informe”, el Contratista entregará el mismo en las Oficinas de la Gerencia Administrativa cita en el Edificio Principal del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 2do nivel, Col. Brisas de Olancho, Teléfono 2223-6430 para que se revise y apruebe/desapruebe.
d)	En caso de aprobación la Gerencia Administrativa emitirá dará la orden de pago en los canales correspondientes dentro del ICF y de acuerdo a lo establecido en el contrato.
e)	En caso de desaprobación del Informe, el Gerente Administrativo del ICF emitirá una carta de remisión al Contratista explicando las causas de dicha desaprobación y este tendrá que generar los cambios solicitados y de ser necesario obtener nuevamente la aprobación del Supervisor de Obras, de la estimación en turno.

F.3. Modificaciones Al Contrato (Ordenes De Cambio)

En el caso de producirse una modificación al contrato se generará la documentación de soporte de la orden de cambio de acuerdo al siguiente procedimiento:
1.	La Orden de cambio será aprobada en Bitácora por El Supervisor de Obras.
2.	El Supervisor de obra será el encargado de preparar la documentación soporte de la Orden de Cambio, misma que contendrá los siguientes elementos:
Orden de Cambio por Incremento en Obra:
a.	Antecedentes,
b.	Justificación de la Orden de Cambio,
c.	Orden de Cambio con cantidades y precios, de acuerdo a formato, debidamente firmada por el Supervisor de Obras y el Gerente Administrativo,
d.	Planos con los cuales se pretende ejecutar la obra,
e.	Memoria Técnica del Cálculo de las Cantidades de Obra,
f.	Fichas de análisis unitario de actividades nuevas,
g.	Fotocopia de la Bitácora donde se autoriza la orden de cambio y
h.	Galería de Fotografías del sitio donde se pretende implementar la Orden de Cambio

Orden de Cambio por Incremento en Tiempo:
a.	Antecedentes,
b.	Justificación de la Orden de Cambio,
c.	Orden de Cambio debidamente firmada por el Supervisor de Obras y el Gerente Administrativo, mostrando la reprogramación en tiempo y por ende el nuevo Programa de Trabajo y
d.	Fotocopia de la Bitácora donde se autoriza la orden de cambio por tiempo.

3.	Otros, a sugerencia del Supervisor de Obras.

Procedimiento De Entrega De La Orden De Cambio

Para la entrega de la Orden de Cambio a la Gerencia Administrativa se seguirán los siguientes pasos:
a)	El contratista deberá solicitar al Supervisor de Obras la elaboración de orden de cambio con los elementos de soporte para dicha elaboración.
b)	El Supervisor de Obras elaborará la documentación soporte de la modificación y seguidamente deberá obtener la aprobación del Gerente Administrativo del ICF.
c)	Posteriormente la Gerencia Administrativa dará la orden de Ejecución al Contratista y Supervisor de Obra.

SECCIÓN G

MUESTRA DE FORMATOS
Esta Sección le indica al Contratista posibles formatos para diferentes actividades tales como: Remisiones, Memorias de Cálculo de Cantidades de Obra y Control de Calidad de Obra. Todos los formatos deberán ser debidamente conciliados con el Supervisor de Obra y la Gerencia Administrativa.

ANEXO II
FORMATOS PRESENTACION DETALLADA DE OFERTA ECONOMICA

                  ---------------------------------------------------------------------------------------------
(Lugar y Fecha)
Señores:
Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
Gerencia Administrativa del ICF
Colonia, Brisas del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Ref. CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS CON UN AREA DE CONSTRUCCION DE 90 M2, EN LOS PREDIOS DE LA SEDE CENTRAL DEL ICF, DE COMAYAGÜELA, D.C. DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

Estimados Señores:
Por este medio presentamos a ustedes la Oferta de nuestra representada _____________________________________ para el proceso de cotización en referencia, la cual se resume así:
1.	El total de nuestra Oferta se desglosa de la siguiente forma:
1.1	El valor total de nuestra oferta es de (L)._____________________. Incluyendo el Impuesto sobre ventas.
2.	La validez de la Oferta es por 30 días.
3.	Aceptamos sin restricciones ni objeciones todo el contenido de las especificaciones  Técnicas.
			_____________________________________
                                                    Nombre, Sello y Firma del Representante Legal de la Empresa.
ANEXO III

FORMATO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA / BANCO

GARANTIA / FIANZADE
CUMPLIMIENTO Nº:		_____________________________________
FECHA DE EMISION: 		_____________________________________
AFIANZADO/GARANTIZADO:	_____________________________________
DIRECCION Y TELEFONO:   	_____________________________________
Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en _____________________________________.
SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA:	 	__________________________
VIGENCIA		De: _____________________ Hasta: ___________________
BENEFICIARIO:	 __________________________
CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACION EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO.   ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCION FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.
Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.
En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, a los  _______ del mes de _______ del año _____________.

FIRMA AUTORIZADA

description: Construcción de Bienes Dominio Privado

description: Construcción de Bienes Dominio Privado

title: ICF-SCS-92-2015

AHINCO

streetAddress: Anillo Periférico sur frente a la UTH