name: ECOGEN-4 Energetikai, Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

name: Ökotechnik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

name: AQUINNO SERVICE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Hidrostal Kereskedelmi és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság

name: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: Biogázmotor

description: A Veszprém Szennyvíztisztító-telepen levő biogázmotor cseréje, beüzemelése: 1 db.A gázmotor alkalmas legyen legalább 60000 üzemóra teljesítésére motorblokkcsere nélkül, melyet időkorlát nélkül kell teljesítenie.A szállítandó gázmotor típus rendelkezzen , szennyvíztisztító-telepen termelt tisztítatlan, kén-hidrogént és sziloxánokat is tartalmazó biogáz felhasználásával történő üzemre.A biogázmotor beüzemelésnek részeként Ajánlattevő köteles egy alkalommal a biogázmotor kezelésével és karbantartásával kapcsolatos oktatást tartani, maximum 20 fő részére. Az oktatásnak tartalmaznia kell a biogázmotor működtetésével kapcsolatos munkavédelmi és tűzvédelmi ismereteket is.A Biogázmotor évente legalább 5500 üzemórát működik.Üzemrend: folyamatos üzemKialakítás: Alaptestre, füstgáz-hőcserélővel szereltVillamos betáplálás: 3 fázis, 400 V 50Hz; Villamos csatlakozási pont a konténer közvetlen környezetébenSzén monoxid emissziós határértéke maximum: 260,0 mg/m3; füstgáz emissziós határérték a kéményen mérveNitrogén-oxidok /mint NO2/ emissziós határértéke maximum: 225,0 mg/m3; füstgáz emissziós határérték a kéményen mérveÖsszes szénhidrogén -kivéve CH4- C-ban kifejezve emissziós határértéke maximum: 55,0 mgC/ Nm3; füstgáz emissziós határérték a kéményen mérveElektromos hatásfok legalább: 37%Tüzelőanyag (üzemanyag): tisztítatlan biogáz; A biogáz a szennyvíztisztító-telepen termelt tisztítatlan, kén-hidrogént és sziloxánokat is tartalmaz. Maximum nyomása 40,0 mbar.A generátor szett névleges kiadott villamos teljesítménye: 330 kWSzennyvíztisztítótelep folyamatirányító rendszeréhez történő illesztés feltételei: szükséges; A berendezés alkalmas legyen - a kiszerelt egységhez hasonlóan - a szennyvíztisztítótelep folyamatirányító rendszerébe történő beillesztésre. Az illesztés elvégzése az ajánlatkérő feladata, az alábbi jelzéseket kell biztosítani:- üzemel- nem üzemel- hibajelzés- pillanatnyi termelt villamos energia teljesítmény (kW)A berendezés alkalmas legyen a szennyvíztisztító-telepen működő más energiatermelő egységekkel - 1 db meglévő gázmotor és meglévő naperőmű - együttműködve üzemelni.Gázmotor vezérlés:1. Helyi programozás, paraméterezés és vezérlés2. Kimenő teljesítmény vezérlése3. Sziget és szinkron üzem lehetősége4.) Meglévő Viszvat védelemmel való együttműködés1.) Helyi programozáshoz, paraméterezéshez, állapotjelzésekhez kijelző és kezelőfelület telepítése a konténerbe.2.) A gázmotor kimenő teljesítményének helyi vezérlése.3.) A gázmotor alkalmas legyen egyszerű átkapcsolással mind sziget (közüzemi villamos hálózati frekvencia nélküli indítás és működés) mind szinkron üzemre (közüzemi villamos hálózati frekvenciával szinkronizált indítás és működés) is.4.) A gázmotor képes legyen a szennyvíztisztító telep közüzemi villamos hálózati csatlakozásnál telepített, ún. Viszvat védelemmel együttműködni.Részletessebben a Közbeszerzési dokumentumokban.Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

title: Gázkazánok

description: A Veszprém Szennyvíztisztító-telepen levő kazánházba 2 db kondenzációs biogázkazán szállítása, beépítése és üzembehelyezéseA szállítandó gázkazán típus rendelkezzen: szennyvíztisztító-telepen termelt tisztítatlan, kén-hidrogént és sziloxánokat is tartalmazó biogáz felhasználásával történő üzemre. A gázkazánok önállóan évente legalább 1500 üzemórát működnek.Üzemrend: folyamatos üzemKivitel: kondenzációs, gyújtóelektronikával, Őrlángos kivitel nem elfogadott, kizárólag gyújtóelektronikával szállítható a kazán. Mindkét üzemanyagtípusról indítható.Villamos betáplálás: 3 fázis, 400 V 50Hz; Villamos csatlakozási pont a kazán helyiségébenÜzemi hőmérséklet tartomány (leáll/indul): 80/60 °CNOx emissziós érték legfeljebb: 80 mg/kWhCO emissziós érték legfeljebb: 40 mg/kWhMaximális előremenő hőmérséklet: 90°CTűztér: üzemanyagok elégetéséből származó hőhasznosítására megfelelő ötvözetÉgőfejek: kombinált blokkégős kialakítás; A gázkazánok kombinált égőfejjel rendelkezzenek tartályos propánnal (PB) és biogázzal történő üzemre.Hatásfok 80/60 °C fűtési rendszer esetén legalább (névleges teljesítmény esetén): 92%Vízoldali nyomásesés kazánon dT=15K: 15 mbarTüzelőanyag (üzemanyag): tisztítatlan biogáz, tartályos PB. gáz; A gázkazánok csak az egyik üzemanyagtípus elérhetősége esetén is üzemeltethetők kell legyenek. A biogáz a szennyvíztisztító-telepen termelt tisztítatlan, kén-hidrogént és sziloxánokat is tartalmaz. Maximum nyomása 40,0 mbar.Maximális üzemi nyomás legalább: 6 barNévleges teljesítmény 80/60 °C fűtési rendszer esetén legalább: 210 kWFajlagos víztérfogat 80/60 °C fűtési rendszer esetén legalább: 1 dm3/kW; Alacsony indítási szám elősegítéséhezSzabályozási tartomány 80/60 °C fűtési rendszer esetén: fokozatmentesen; 40-100% közöttSzennyvíztisztítótelep folyamatirányító rendszeréhez történő illesztés: A berendezés alkalmas legyen - a kiszerelt egységekhez hasonlóan - a szennyvíztisztítótelep folyamatirányító rendszerébe történő beillesztésre. Az illesztés elvégzése az ajánlatkérő feladata, a kazánról felügyeleti MOD-Bus modul típusú kommunikációval az alábbi jelzéseket kell biztosítani: üzemel-nem üzemelKazánvezérlés: üzemanyagváltás kezelése; üzemi hőmérséklet tartomány beállítása alapján automatikus indítás és leállás az előremenő vízhőfok alapján, külső hőfokjelzés nélkül.Az üzemanyagváltást a kazán vezérlésének kell biztosítania külön beállítás, programozás, paraméterezés nélkül, menüből, vagy gombnyomással.Egyéb: Tekintettel arra, hogy a fűtési rendszer, amire a kazán csatlakozik, rendelkezik keringető szivattyúkkal, a kazánnak nem kell rendelkeznie azokkal.Részletessebben a Közbeszerzési dokumentumokban.Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.AK tájékoztatja AT-t,hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

title: Fúvók II.

description: Összesen 4 db légfúvó beszerzése, az alábbiak szerint:1.)Teljesítés helye : Ősi Szennyvíztisztító TelepSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt légszállítás (minimálisan elvárt) (m3/h): 40Igényelt nyomás (minimálisan elvárt) [mbar]: 600Elvárt indítási mód: direktElvárt szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem2.)Teljesítés helye : Ősi Szennyvíztisztító TelepSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt légszállítás (minimálisan elvárt) (m3/h): 60Igényelt nyomás (minimálisan elvárt) [mbar]: 400Elvárt indítási mód: direktElvárt szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem3.)Teljesítés helye : Tés Szennyvíztisztító TelepSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt légszállítás (minimálisan elvárt) (m3/h): 40Igényelt nyomás (minimálisan elvárt) [mbar]: 600Elvárt indítási mód: direktElvárt szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem4.)Teljesítés helye : Tés Szennyvíztisztító TelepSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt légszállítás (minimálisan elvárt) (m3/h): 60Igényelt nyomás (minimálisan elvárt) [mbar]: 400Elvárt indítási mód: direktElvárt szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nemRészletessebben a Közbeszerzési dokumentumokban.Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.AK tájékoztatja AT-t,hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

title: Fúvók I.

description: Összesen 7 db légfúvó beszerzése, az alábbiak szerint:1.)Teljesítés helye: Nagyvázsony Szennyvíztisztító TelepSzállítandó mennyiség (db):1Igényelt légszállítás (minimálisan elvárt) (m3/h):330Igényelt nyomás (minimálisan elvárt) [mbar]: 700Elvárt indítási mód: direktElvárt szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): meglévő frekvenciaváltóval2.)Teljesítés helye: Szápár Szennyvíztisztító telepSzállítandó mennyiség (db):1Igényelt légszállítás (minimálisan elvárt) (m3/h): 590Igényelt nyomás (minimálisan elvárt) [mbar]: 600Elvárt indítási mód: direkt és csillag deltaElvárt szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): új frekvenciaváltóval3.)Teljesítés helye: Eplény Szennyvíztisztító TelepSzállítandó mennyiség (db):1Igényelt légszállítás (minimálisan elvárt) (m3/h): 60Igényelt nyomás (minimálisan elvárt) [mbar]: 500Elvárt indítási mód: direktElvárt szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem4.)Teljesítés helye: Hegyesd Szennyvíztisztító TelepSzállítandó mennyiség (db):1Igényelt légszállítás (minimálisan elvárt) (m3/h): 260Igényelt nyomás (minimálisan elvárt) [mbar]: 300Elvárt indítási mód: direktElvárt szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem5.)Teljesítés helye: Hegyesd Szennyvíztisztító TelepSzállítandó mennyiség (db):1Igényelt légszállítás (minimálisan elvárt) (m3/h): 330Igényelt nyomás (minimálisan elvárt) [mbar]: 500Elvárt indítási mód: direktElvárt szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): meglévő frekvenciaváltóval6.)Teljesítés helye: Ősi Szennyvíztisztító TelepSzállítandó mennyiség (db):1Igényelt légszállítás (minimálisan elvárt) (m3/h): 126Igényelt nyomás (minimálisan elvárt) [mbar]: 600Elvárt indítási mód: direktElvárt szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem7.)Teljesítés helye: Tés Szennyvíztisztító TelepSzállítandó mennyiség (db):1Igényelt légszállítás (minimálisan elvárt) (m3/h): 126Igényelt nyomás (minimálisan elvárt) [mbar]: 600Elvárt indítási mód: direktElvárt szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nemRészletessebben a Közbeszerzési dokumentumokban.Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.AK tájékoztatja AT-t,hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

title: Szennyvízszivattyúk VI.

description: Összesen 4 db szivattyú beszerzése, az alábbiak szerint:1. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 30/35Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 9,2Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 4,0Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval2. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 30/35Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 32,0Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 13,5Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: Csillag-deltaElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem szükséges frekvenciaváltó3. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 40/45Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 22,0Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 13,5Villamos vezeték hosszúság (m): 15Elvárt szivattyú indítási mód: Csillag-deltaElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem szükséges frekvenciaváltó4. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 75/80Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 11,0Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 5,5Villamos vezeték hosszúság (m): 15Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóvalRészletessebben a Közbeszerzési dokumentumokban.Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.AK tájékoztatja AT-t,hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

title: Szennyvízszivattyúk V.

description: Összesen 6 db szivattyú beszerzése, az alábbiak szerint:1. Funkció: Recirkulációs szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 17Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 6,2Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 0,75Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem kell frekvenciaváltó2. Funkció: Recirkulációs szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 17Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 6,2Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 0,75Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem kell frekvenciaváltó3. Funkció: Recirkulációs szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 17Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 6,2Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 0,75Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem kell frekvenciaváltó4. Funkció: Recirkulációs szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 17Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 6,2Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 0,75Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem kell frekvenciaváltó5. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 17Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 6,2Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 0,75Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem kell frekvenciaváltó6. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 17Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 6,2Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 0,75Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem kell frekvenciaváltóRészletessebben a Közbeszerzési dokumentumokban.Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.AK tájékoztatja AT-t,hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

title: Szennyvízszivattyúk IV.

description: Összesen 1 db szivattyú beszerzése, az alábbiak szerint:1. Funkció: Iszapfeladó szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 15Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 3,0Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 2,2Villamos vezeték hosszúság (m): 0Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): jelenlegi frekvenciaváltóvalRészletessebben a Közbeszerzési dokumentumokban.Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.AK tájékoztatja AT-t,hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

title: Szennyvízszivattyúk III.

description: Összesen 4 db szivattyú beszerzése, az alábbiak szerint:1. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 24Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 15Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 3,0Villamos vezeték hosszúság (m): 15Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem szükséges frekvenciaváltó2. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 144Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 40Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 22,0Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): jelenlegi frekvenciaváltóval3. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 10Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 55,0Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 13,5Villamos vezeték hosszúság (m): 15Elvárt szivattyú indítási mód: Csillag-deltaElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem szükséges frekvenciaváltó4. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 15Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 55,0Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 13,5Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: Csillag-deltaElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem szükséges frekvenciaváltóRészletessebben a Közbeszerzési dokumentumokban.Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.AK tájékoztatja AT-t,hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

title: Szennyvízszivattyúk II.

description: Összesen 6 db szivattyú beszerzése, az alábbiak szerint:1. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) (Q (m3/h): 296Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 25,2Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 30Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: Csillag-deltaElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem szükséges frekvenciaváltó2. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) (Q (m3/h): 296Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 25,2Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 30Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: Csillag-deltaElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem szükséges frekvenciaváltó3. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) (Q (m3/h): 10Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 16,3Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 1,7Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem szükséges frekvenciaváltó4. Funkció: Recirkulációs szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) (Q (m3/h): 60Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 6,0Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 2,2Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem szükséges frekvenciaváltó5. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) (Q (m3/h): 32Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 6,2Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 2Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem szükséges frekvenciaváltó6. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) (Q (m3/h): 10Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 68,0Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 15Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: Csillag-deltaElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): nem szükséges frekvenciaváltóRészletessebben a Közbeszerzési dokumentumokban.Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.AK tájékoztatja AT-t,hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

title: Szennyvízszivattyúk I.

description: Összesen 13 db szivattyú beszerzése, az alábbiak szerint:1. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 87Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 21,6Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 7,3Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval2. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 121Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 9,2Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 4Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval3. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 57Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 9,1Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 2,2Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval4. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 57Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 9,1Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 2,2Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval5. Funkció: Leürítő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 96Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 5,9Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 2,2Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval6. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 70Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 14,3Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 4Villamos vezeték hosszúság (m): 15Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval7. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 15Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 43,0Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 7,3Villamos vezeték hosszúság (m): 15Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval8. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 87Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 21,6Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 7,3Villamos vezeték hosszúság (m): 15Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval9. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 57Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 9,1Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 2,2Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval10. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 70Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 14,3Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 4Villamos vezeték hosszúság (m): 15Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval11. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 57Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 9,1Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 2,2Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval12. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 57Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 9,1Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 2,2Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóval13. Funkció: Átemelő szivattyúSzállítandó mennyiség (db): 1Igényelt szállított vízmennyiség (minimálisan elvárt) Q (m3/h): 57Igényelt emelőmagasság (minimálisan elvárt) H (m): 9,1Maximálisan elfogadható szivattyú névleges teljesítmény Pmax (kW): 2,2Villamos vezeték hosszúság (m): 10Elvárt szivattyú indítási mód: DirektElvárt szivattyú szabályozási mód (frekvenciaváltó szállítás): integrált frekvenciaváltóvalRészletessebben a Közbeszerzési dokumentumokban.Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.AK tájékoztatja AT-t,hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

title: VÁRA-ÉMI-2020-030 gépbeszerzések BAKONYKARSZT Zrt.

description: Adás-vételi szerződés keretében „VÁRA-ÉMI-2020-030 gépbeszerzések a BAKONYKARSZT Zrt. részére" megvalósulásához szükséges gépek beszerzése10 részfeladat

street: Pápai Út 41.

street: Zöldhíd Utca 11/1.

street: József Attila Út 82

Xylem Water solutions Magyarország Kft

street: Tópark Utca 9

street: Rigóder Út 2/A.


currency: HUF

name: Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

measure: electronicBids

measure: smeBids

measure: foreignBidsFromEU

scheme: CPV

documentType: awardNotice

title: PKI szolgáltatások_KBF/584/2021

description: A Magyar Nemzeti Bank (MNB) beszerzési eljárást kezdeményez „PKI szolgáltatások nyújtása” tárgyban.A szolgáltatás keretében az ajánlattevőnek az alábbiakat kell nyújtania Megrendelő részére:Fix tételek:- Tanúsítványok igényléséhez és lekérdezéséhez biztosítandó interfész 1 db- Mobilelron sandbox integráció 1 db- Minősített időbélyeg szolgáltatás 210 000 db/hónap- Minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú távoli elektronikus aláírás szolgáltatás biztosítása minden MNB munkavállaló számára 1720 db/év- Minősített távoli elektronikus aláírási szolgáltatás (remote QSCD) biztosítása 225 db/év- Minősített ügyvédi aláírói tanúsítvány (remote QSCD) szolgáltatás 26 db/év- Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer (OCCSZ) eléréshez szükséges autentikációs tanúsítványok biztosítása 100 db/év- KGYHSZ által felülhitelesített, minősített (remote QSCD) aláírási szolgáltatás 120 db/év- Elektronikus aláírások készítésére alkalmas aláíró szoftver biztosítása 1db- Szerver tanúsítványok biztosítása 50 db/év- Minősített időbélyeg szolgáltatás rendelkezésre állásának mérésére szolgáló szoftveres megoldás 1 dbOpcionális tételek:- Minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú távolielektronikus aláírás szolgáltatás biztosítása minden MNB munkavállaló számára 1720 db túllépése esetén 200 db/év- Minősített távoli elektronikus aláírási szolgáltatás (remote QSCD) biztosítása 225 db túllépése esetén 50 db/év- Minősített ügyvédi aláírói tanúsítvány (remote QSCD) szolgáltatás 26 db túllépése esetén 10 db/év- Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer (OCCSZ) eléréshez szükséges autentikációs tanúsítványok biztosítása 100 db túllépése esetén 20 db/év- KGYHSZ által felülhitelesített, minősített (remote QSCD) aláírási szolgáltatás 120 db túllépése esetén 20 db/év- Kódaláíró tanúsítványok biztosítása szolgáltatás 1db/ hó- Eseti támogatási szolgáltatás 10 embernap/év- Teszt időbélyeg szolgáltatások 1 db havonta- Teszt tanúsítványok biztosítása (szolgáltatás) 1 db havontaA szerződés időtartama a hatályba lépéstől számított 5 év.További információ a Közbeszerzési dokumentumokban található.

title: PKI szolgáltatások_KBF/584/2021

documentType: tenderNotice

awardCriteria: priceOnly

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: services

Magyar Nemzeti Bank

street: Krisztina Körút 55

countryName: HU

street: Ángel Sanz Briz út 13.

initiationType: tender


name: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

name: HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: Hungaroring közműfejlesztése

description: A Fejlesztési Program keretében a Hungaroring területén belüli fejlesztések megvalósításához és létrejövő új építmények jövőbeni működtetéséhez mindenképpen szükséges és elengedhetetlen a Versenypálya közműhálózatának fejlesztése.A közműépítés műszaki tartalma a következő:- a Versenypálya teljes területén belüli ivóvíz-, és tűzivíz hálózat kiépítése a bekötési vízaknától; a Paddock épület, a Lelátórész és rendezvénytér, valamint az új Paddock épület területén kívül fekvő területeken a betáplálási ponttól új víz körvezeték és célvezeték kialakítása;- a Versenypálya teljes belső területén gravitációs- és nyomott szennyvízhálózat kiépítése, aknákkal, tárolókkal, szennyvízátemelő telepekkel;- a Versenypálya belső területén a külső kétirányú középfeszültségű kapacitásbővítés fogadásával 20 KV-os középfeszültségű elektromos hálózat kiépítése transzformátor állomásokkal, 0,4 KV-os elektromos elosztóállomásokkal, elektromos csatlakozásokkal a meglévő hálózatokhoz, valamint- gyengeáramú alépítményi hálózat kiépítése az új Paddock épület, új Lelátórész, Depó és Rendezvénytér építési ütemében készülő gyengeáramú hálózatok és versenyirányítás részére.Főbb mennyiségek:1. Víz-szennyvízelvezetés- 41 829 m2 munkaárok dúcolás (víz és szennyvíz)- 23 090 m3 földkiemelés (víz és szennyvíz)- 9 205 m víz és szennyvíz nyomóvezeték kiépítése- 742 m gravitációs szennyvízcsatorna kiépítése2. KÖF erősáram- 4 504 m kábelárok ásás- 7 080 m elektromos földkábel fektetése- 6 db 1000 kVA BHTR állomás telepítése.- 2 db KÖF fogadó és mérőállomás telepítése.3. KIF erősáram- 6 db UF3072 betonház 8 mezős 0,4 kV KIF elosztóval + gyengeáramú RAC-kel- 19 db új terepi elosztó telepítése- 14 db meglévő/megmaradó terepi elosztó átkötése az új elektromos hálózatra4. Gyengeáramú alépítményi hálózat építése- 18 253 m3 földkiemelés- 5 500 m 14x D110 PE védőcső építése.- 161 db N2 hírközlési akna telepítése- 4 235 m elektromos földkábel fektetése.Ajánlatkérő - tekintettel a rendezvényekre- ütemezetten tud munkaterületet biztosítani nyertes ajánlattevőnek az átadott Közmű munkaterületek ütemezett helyszínrajzán jelölt területeken az alábbi időintervallumokban:I. ütem: a szerződés hatálybalépését és munkaterület átadását követően legkorábban a befejezésig, kivéve a (k 2022.07.18-2022.08.08. időszakot, mely alatt kiemelt rendezvény miatt munkavégzés nem lehetséges (kiegészítő információ: 2022.07.13-án áramszünet lesz)II. ütem: legkorábban 2022.08.08-tól a befejezésigIII. ütem: legkorábban 2022.09.28-tól a befejezésigAmennyiben a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a Vállalkozási Szerződés hatálybalépésére 2022.07.18-ig nem kerül sor, abban az esetben az I. Ütemben átadásra tervezett munkaterület csak a II. Ütem munkaterületével együttesen adhatóvehető át legkorábban.A nyertes ajánlattevő a KÖF3 mérőhely helyszíni kiépítését telepítését a munkaterület átadását követő + 90 naptári napon belül köteles elvégezni.Jelen pontban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, további információkat a Közbeszerzési Dokumentumok, műszaki leírás, valamint a további műszaki dokumentáció tartalmaz. A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata.

title: Hungaroring közműfejlesztése

description: Hungaroring teljes terület közműfejlesztése (víz, szennyvíz, tüzivíz, erősáram és gyengeáramú alépítmény)

awardCriteria: ratedCriteria

mainProcurementCategory: works

street: Hungaroring Út 10

street: Bocskai út 73.


name: AVA-FA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

name: Szamos-H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

name: AVA-MED HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Gépjármű beszerzése

description: BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel kapcsolatos Gépjármű beszerzése:- Kisbusz 1 db:Motor lökettérfogata minimum 1950 ccmTeljesítmény legalább: 120 kW/163 LEÜzemanyag: dízel EURO6 ; Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 7,0-7,2Szín: fekete; Kárpit: sötét árnyalatú (fekete);Ajtók száma: legalább 4, ebből legalább kettő tolóajtóÜzemanyag tartály térfogata minimum 57 liter zárható;Teljes hossz: minimum 5100 mm, max 5300 mm; Keréktárcsa átmérő minimum 16”ESP menetstabilizátor; ASR kipörgésgátló; ABS blokkolásgátlóECO Start Stop funkció; CO2 optimalizált fékrendszerHegymeneti elindulást segítő asszisztens;automata váltó; Indításgátló; Segédvezető oldalon légzsákVezető oldalon mellkas-medence légzsák; Vezető-és segédvezető oldalon függönylégzsákMultifunkciós kormány megtett út számlálóval; Ülésrögzítés hátul gyorsrögzítéssel 2 üléssor számára3 pontos biztonsági övek; Magasságban állítható fejtámlák minden ülésnélKeréknyomás ellenőrző rendszer; Állítható magasságú vezetőülésÜlések száma: 3+3+3 / 9 üléses kivitel, az első sorban lehajtható külső ülésTeljes értékű pótkerék; Elektronikus központizár távirányítóvalElső elektromos ablakemelők; Elektromosan állítható és fűthető külső visszapillantó tükrökBelső levegő keringtetés; Rásegítő fűtés; Fűthető hátsó ablak ablaktörlővelHőszigetelt üvegezés körben; Sötétített üvegezés a hátsó üléssornálKalaptartó; TPO műanyagpadló az utastérben; Ködlámpa hátulFélautomata klímaberendezés elől; Bluetooth kompatibilis USB csatlakozós autórádió telefonkihangosítóvalTempomatFélautomata klímaberendezés hátultolatókamera; Kétszemélyes kísérőülés;kerekesszék rögzítés + alumínium rámpákkalAz árnak tartalmazni kell továbbá: üzembe helyezés, forgalmi engedély+ törzskönyv; rendszám költségeit.Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

title: Napelemek beszerzése

description: BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel kapcsolatos Napelemek beszerzése:- Napelem 150 db: 375 W maximális teljesítéményű monokristályos napelem; maximális feszültség 34,6 V A napelemek felszerelése, beüzemelése ajánlattevő feladata, az ajánlati árnak a felszerelés, beüzemelés teljes költségét is magában kell foglalnia.- Inverter 2 db: maximális DC feszültség 150 V; maximális DC teljesítmény 50 000 W; névleges AC feszülség 3x230/400 V; az inverter belső hibaáram relét tartalmaz- Tartószerkezet 1 db: a 150 db napelem elhelyezéséhez szükséges tartószerkezet a csatolt PV HMKE kiviteli terv alapján.- Szolár kábel 500 m: a 150 db napelem elhelyezéséhez és az inverter összeköttetéshez szükséges szolárvezeték a csatolt PV HMKE kiviteli terv alapján- Mhk vezeték 100 m: a 150 db napelem elhelyezéséhez és az inverter összeköttetéshez szükséges 10 mm2 Z/S Mkh vezeték a csatolt PV HMKE kiviteli terv alapján.- Kábel 50 m: a 150 db napelem elhelyezéséhez és az inverter összeköttetéshez szükséges 5x16 mm2 YSLY kábel a csatolt PV HMKE kiviteli terv alapján.- AC elosztó 1 db: a 150 db napelem működtetéséhez szükséges váltakozóáramú elosztó a csatolt PV HMKE kiviteli terv alapján.- DC elosztó 2 db: a 150 db napelem működtetéséhez szükséges egyenáramú elosztó a csatolt PV HMKE kiviteli terv alapján- Segédanyagok 50 db: a 150 db napelem elhelyezéséhez és az inverter összeköttetéshez szükséges kapcsok, csavarok, egyéb villanyszerelési segédanyagok a csatolt PV HMKE kiviteli terv alapjánAz előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre

title: Konténer és tárolók beszerzése

description: BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel kapcsolatos Konténer és tárolók beszerzése:- Konténer épület 1 db: külhosszúság: min. - max. 10980-11000 mm; külszélesség: min. - max. 3950-4000 mm; belmagasság min. - max. 2450-2500 mm; a konténerépület 2 részre osztható legyen a csatolt alaprajz szerint; vázszerkezet: hidegen hengerelt zártszelvény min. 3 mm vastagságú; szigetelés: - külső falazat vastagság min 100 mm szendvicspanel fehér-antracit színben, - tetőszigetelés min. 100 mm szendvicspanel, - padlószigetelés: 120 mm ásványgyapot+1 rtg. páratechnikai szigetelés+22 mm gipszrostlap lemez+1,5-2 mm PVC műanyag padló; tetőfedés: min. 100 mm vastag szendvicspanel antracit színben; villamos csatlakozás kiépítésével; víz- és szennyvíz csatlakozás kiépítésével; külső és belső nyílászárók: műanyag, kívül-belül fehér - RAL 9002 - színben; nyílászáró méretek: 2 db kétszárnyú tömör+polikarbonát ajtólapos bejárati ajtó 200 x 200 cm és 1 db egyszárnyú tömör ajtólapos, felülvilágítós bukó ablakkal (100/40) ellátott bejárati ajtó 100x240 cm méretben; 1 db belső ajtó 100x210 méretben, 2 db egyszárnyú bukó-nyíló ablak 90 x 120 cm méretben, 1/3 víztiszta - 2/3 savmart üvegezéssel; 1 db egyszárnyú bukó-nyíló ablak 60x60 cm méretben; falburkolat: mosható, tertőtleníthető táblás falburkolat; helyiségek felszereltsége: 1 db 60 cm-es félporcelán mosdó, egykaros mosdócsapteleppel (szerelvényekkel) felette 60 x 60 cm-es tükörrel, 1 db félporcelán WC csésze műanyag ülőkével; Elektromos felszereltség: (burkolat alatt vezetve) 2 db egyes kapcsoló, 2 db váltókapcsoló és 2 db dupla dugalj, világítótestek (min. 4 db)A mobilház alapja beton, mely rendelkezésre áll a telepítéshez. A gépészeti alapszerelési felállások a helyszínen meglévő fogadó lemezbetonban kialakításra kerültek; pozíciójuk a melléklet szerinti alaprajzi elrendezéshez igazodik. A villamos közműcsatlakozási lehetőség az ingatlanon a konténer telepítési helyszíne melletti 1,5 méteren belül biztosított. A megajánlott árnak a szállítás, telepítés és a közművekre (víz, szennyvíz, villany) történő csatlakozás teljes költségét is magában kell foglalnia.- Kerti tároló 2 db: Külső méretek:hosszúság: 305-319 cmMagasság: 200-205 cmSzélesség:335-340 cmAnyaga: horganyzott acélAjtó mérete: 138x160 cmLemez vastagsága: 0,25-0,30 mmKeret vastagsága: 0,60 mmLemez színe: antracittető teherbírása: 85-90 kg/m2Kerti tároló már meglévő beton talapzatra kerül elhelyezésre. A megajánlott árnak a szállítás, telepítés teljes költségét is magában kell foglalnia.- Kerti pavilon 1 db: A pavilon alumínium profiljaival és a törhetetlen 6mm-es üreges polikarbonát táblás tetővel.A tető elegáns bronz árnyalatú és antracit színű a keret;beépített szellőzőnyílás; sínekbe beépített kis akasztók az árnyékolónak; beépített vízelvezető rendszer;Pavilon méretre gyártott méretei (H x Sz x M) (cm): 493,1 x 359,3 x 268,1Pavilon alapterülete (m2): 17,7Tartóoszlopok: 6Vázszerkezet anyaga: robusztus alumínium profilok / rozsdásodás-mentesVázszerkezet színe: szürke (RAL 7016)Lemezek anyaga (tető): többrétegű polikarbonát panel (6 mm)Tető színe: bronzSzélterhelés: min 90 km/óHónyomás: min 75 kg/m2Méretek/súlyPanelek méretre gyártott mérete (H x Sz x M): 179 x 76 x 11,5 cmA pavilon már meglévő térkő talapzatra kerül elhelyezésre. A megajánlott árnak a szállítás, telepítés teljes költségét is magában kell foglalnia.Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

title: Elektronikai eszközök beszerzése

description: BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel kapcsolatos Elektronikai eszközök beszerzése:- Hűtőszekrény 10 db: 1 polc 2 rekesz; hűtőajtóban, Fagyasztó nettó űrtartalma: 5 lEnergia osztály: A + Éves energiafogyasztás: max.102 kWh Hűtő nettó űrtartalma: min. 38 l Klímaosztály: ST, N Zajszint: 40-42 dB Szín: fehér Maximális méretek: (ma x szé x mé) 51,5 x 45 x 47cm- Asztali számítógép irodai felhasználásra 4 db: Processzor: Intel Core i5; Memória: 8GB DDR4 RAM, Adattároló: 250GB SSD, Csatlakozók: USB, HDMI- Monitor 4 db: Kijelző mérete: 23,8"; Kijelző típus: LED, Panel típus: IPS, Kijelző felbontás: 1920x1080, Kijelző képarány: 16:9- Egér és billentyűzet 5 db: technológia: vezeték nélküli ; vevő felülete: USB Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS™ kompatibilis billentyűzet: magyar- Operációs rendszer 5 db: Windows 11 Pro 64 bit HU- Irodai szoftvercsomag 5 db: Office 2021 Home & Business, magyar- Laptop 1 db: Intel Core i5 processzor, 8GB DDR4 RAM, 256GB M.2 SSD, magyar billentyűzet, HDMI, USB, 15,6" FullHD- Lézer nyomtató, fénymásoló, szkennelő 1 db: Multifunkciós, színes; szkennelési, fénymásolási lehetőség; kétoldalas nyomtatás; Nyomtatási sebesség: min 33 lap/perc;Maximális lapméret: A4; USB, LAN- Lézer nyomtató 2 db: Lézernyomtató, fekete-fehér, kétoldalas nyomtatás;Maximális lapméret:A4; sebesség: min 28 lap/perc; USB, LAN, Wi-fi- Televízió 10 db: Felbontás: 1920 x 1080 pixel; Képernyű típusa: LED SMART TV rendszer; Szín: Fekete; Csatlakozók: 3x HDMI, 2x USB, RJ-45, 2x RF bemenet,Digitális audio kimenet (optikai), CI slot, Komponens bemenet; Képernyőátló: 80-81 cm; Képernyőátló (col): 32 col Csatlakozók: HDMIx3, USBx2, LAN, Komponens bemenet (Kompozittal megosztva), CI+ 1,4, WI-FI, Bluetooth,Digitális Audió kimenet (optikai); USB portok száma: legalább 2db; HDMI csatlakozók száma: 3; Jellemzők: Hangfal típusa: 2.0; Méretek: 82,9x437x736 mmSzínek: Fekete; USB csatlakozás: Igen; WiFi: Igen- Falikonzol Tv részére 10 db: 23“ - 55“ karos fali konzol,dönthető, forgatható. Dönthető ±20°-ban és forgatható fali konzol. VESA 75x75 és 400x400 közötti szabványig. 30kg-ig terhelhető. Kábel rendszerezővel.- Éjjeli lámpa asztalra 21 db: Szemkímélő 42 LED: 9 állítható fény kiválasztása: 3-fokozatú fényerő és 3 színű színhőmérséklet-megvilágítási mód (14 sárga és 28 fehér LED)Rugalmas lámpa kar és robusztus bázis tengely: 180 ° -os és 90 ° Flexarm bázis tengelyen állítható be a kívánt szög. Az integrált láb stabilizátor miatt az olvasólámpa alapja stabil marad a szög beállításakor. Egyszerű érintésvezérlés és memória funkció: érzékeny érintésvezérléssel érhető el az egyszerű fényerő és a színhőmérséklet beállítása. A memória funkció: a fényerő / színhőmérséklet-megvilágítási mód a következő bekapcsoláskor marad. Nincs UV vagy IR sugárzás. Min 20 000 óra élettartam.- Mobiltelefon 2 db: 5G okostelefon Operációs rendszer: Android Dual NanoSIM KIJELZŐ Kijelző mérete: 164 mm (6.5" teljes téglalap) / 160.9 mm (6.3" lekerekített sarkok)Kijelző felbontása: FHD+ 1080x2400 px Színmélység: 16M Super AMOLED technológia Fényerő: 800 nit TULAJDONSÁGOK Processzor sebesség: 2.4GHz / 1.8GHz Processzor magok száma: 8 Memória: 6 GB Háttértár: legalább 128 GBHáttértár bővíthetőség: microSD 1 TB-ig Támogatott videofelbontás: UHD 4KAz előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

title: Textíliák beszerzése

description: BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel kapcsolatos Textíliák beszerzése:- Fényáteresztő Függöny 26 db: Voile anyagból az aljába bevarott nehezítő zsinórral. 2x-es ráncolószalaggal ellátva. Könnyen kezelhető és mosható.Készrevarrt méret (szélesség x magasság):- 1 db 510x165 cm- 2 db 260x240 cm- 1 db 220x260 cm- 2 db 540x180 cm- 1 db 420x270 cm- 1 db 540x270 cm- 3 db 580x270 cm- 1 db 560x270 cm- 1 db 750x270 cm- 1 db 600x175 cm- 1 db 440x175 cm- 2 db 600x255 cm- 8 db 440x255 cm- 1 db 240x250 cm- Lepedő 75 db: Pamut, gumis lepedő 100% pamutból. Szín: fehér Méret 1400*2000 mm- Paplan huzat 75 db: Pamut paplan huzat, 100% pamutból. zipzáras megoldással. Szín: fehér Méret 1400*2000 mm- Párna huzat 75 db: Pamut nagypárna huzat, 100% pamutból. zipzáras megoldással. Szín: fehérMéret 700*900 mm- Kispárna huzat 75 db: Pamut kispárna huzat, 100% pamutból. zipzáras megoldással. Szín: fehér Méret 500*400 mmAz előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

title: Bútorok beszerzése

description: BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel kapcsolatos bútorok beszerzése:- Hosszúajtós öltözőszekrény 4 rekesszel 4 db: Méret min. 178*48*118 cm - max. 180 x 50x 120 cm Rekeszenként beépített ruhaakasztó rúddal, polccal és kabátakasztó kampóval, Perforált ajtós, intenzív szellőzés, biztonságosan visszahajtott élek, névtáblatartó, Törülköző- és esenyőtartóval ellátott ajtókkal, Minden rekesz egyedi biztonsági zárral (két kulccsal) szerelt alapfelszereltségben, Könnyen tisztítható, peremmentes polcok Anyaga: 1. osztályú acéllemez- Öltözőpad 1 db: Az ülőlap I. osztályú natúr lakkozott fenyőléc, porfestett acéllábak. Súly max. 17 kg, Méret 200*33*45 cm.- Íróasztal 3 db: irodai íróasztal (laplábas) méret: 120*50*79 cm, asztallap és lapláb: 28 mm-es laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással szín: világos sonoma tölgy.- Íróasztal 1 db: irodai íróasztal (laplábas)méret: 160*75*90 cm, asztallap és lapláb: 28 mm-es laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással szín: világos sonoma tölgy- Íróasztal 1 db: irodai íróasztal (laplábas) méret: 140*75*90 cm, asztallap és lapláb: 28 mm-es laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással szín: világos sonoma tölgy- Tolóajtós zárható szekrény 1 db: méret: 114*100*40 cm Anyag: tető és fenék 28 mm-es laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással, oldalak: 18 mm-es laminált bútorlap, 1 mm-es ABS élzárással, hátfal: 8 mm-es laminált forgácslap szín: világos sonoma tölgy- Irodai konténer 8 db: Zárható, 3 fiókos konténer íróasztalhoz. méret: min. 48*41*55 max. 51*43*57 cmanyaga: fa szín: világos sonoma tölgy- Irodai polcos szekrény 3 db: 2 részes; zárható kivitelben. méretre gyártott: alsó rész: 81*40*155 cm; felső rész: 88*40*77 cm Anyag: tető és fenék 28 mm-es laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással, oldalak: 18 mm-es laminált bútorlap, 1 mm-es ABS élzárással, hátfal: 8-10 mm-es laminált forgácslap szín: világos sonoma tölgy, fenékre szerelhetõ, alaphelyzetben 28 mm magas állítható lábakkal (5-7 cm között)- Irodai polcos szekrény 1 db: 1 részes; zárható kivitelbenm éret: 811*404*1552 mm Anyag: tető és fenék 28 mm-es laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással, oldalak: 18 mm-es laminált bútorlap, 1 mm-es ABS élzárással, hátfal: 7,5-8,5 mm-es laminált forgácslap szín: világos sonoma tölgy fenékre szerelhetõ, alaphelyzetben 28 mm magas állítható lábakkal (5-7 cm között)- Kanapéágy 1 db: alvás funkcióval ágyneműtartó nélküli kivitelben; kanapé funkcióban az ágy mérete min. 91*196*98 cm; ülésmagasság 39 cm; alvás funkcióban a hálóterület szélessége: min. 123 cm; hálóterület hossza: min. 196 cm; anyaga: kárpit és öko bőr; szín: világosszürke és fehér; lábak: fémes- Kanapé 1 db: Három személyes kanapé Mérete: min. 178*71*69 cm; max. 180*75*70 cm ülésmagasság:43 cm; korpusz:MDF, lábak: acél anyaga:kárpit; szín: világosszürke- Nővérpult 1 db: Egyedi gyártású elől teljesen zárt ívelt sarok nővérpult; hossza tengelyben: 207,5 cm és 230 cm, belső szöge: 94°, R=100 cm-ben ívelt; felső pult ma-mé: 120 cm-25 cm; alsó pult ma-mé: 80 cm-60 cm, 28 mm-es laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással; szín: világos sonoma tölgy- Sarok íróasztal 1 db: L alakú sarok íróasztal méret: 160*140*74,5 cm balos, asztallap és lapláb: 28 mm-es laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással szín: világos sonoma tölgy- Tárgyalósztal 1 db: L alakú sarok írósztalhoz csatolt tárgyalósztal; méret 151*76*71 cm; asztallap és lapláb 28 mm-es laminált bútorlap, 2 mm-es ABS élzárással; szín világos sonoma tölgy- Karfás tárgyalószék 12 db: Karfás, rakásolható tárgyalószék; méret 50*44*83 cm; kárpit: szövet fekete vagy szürke színben; váz szerkezet : fém; teherbírás min 110 kg- Szék (fizikóba) 3 db: Műanyag ülő és háttámla, fém váz, türkiz ülő és háttámla, fekete váz. Súly 4-5 kg Teherbírás min. 110 kg Ülésmagasság 47 cm Méret 45* 40* 78 cm- Tömör fa magasított ágykeret 21 db: Tömör natur bükk ágykeret emelt fejvéggel 4 db alátakarítható magasított lábbal, magas fekvőfelülettel (60 cm). Vizes bázisú lakk felületkezeléssel, natúr színben. Erősített matracráccsal, matrac nélküli magasság 50 cm Méretre gyártott méret: 206 x 92 x 50 cm- Éjjeli szekrény 21 db: Univerzális jobbos-balos használati lehetőség, felül mindkét oldalra kihúzható fiókkal, alul 2 tele ajtós mind két oldalra nyitható polcos szekrényrésszel. Az asztallap 16 mm vtg. lécbetétes bútorlap, 2 hosszú élen ütköző léccel ellátva, a ráhelyezett tárgyak lecsúszásának megakadályozására. Mobil görgős kivitel, 4 db görgővel, melyből 2 db fékezhető. Fix magasságú kihajtható asztallappal. Bútorlap szín: bükk dekor Méretre gyártott méret: 51x42x82 cm- Ruhásszekrény 20 db: Méretre gyártott méret: 80x50x176 cm. Anyaga 18 mm-es laminált faforgácslap, bükk színben, színazonos ABS élzárással. Élzárás: Front elemek 2 mm-es, egyéb helyeken 0,4 mm-es ABS. Osztott belső térben akasztós, polcos és 2 fiókos elrendezéssel. Az ajtók kulccsal zárhatók.- Fürdőszobai gurulós tároló szekrény 20 db: Gurulós tároló szekrény, Négy görgővel, amelyből Két görgő rögzíthető,.A szekrény tetején nyitott, osztott rekesz található. Két fémcsúszós fiók. Méretre gyártott méret: 30x88x30 cm;Anyaga: melaminbevonatú MDF korpusz, fém korlát, műanyag görgők szín: fehér Teherbírás: Felső nyitott osztott rekesz min. 8 kg mLapos fiók min. 5 kg Magas fiók min. 8 kg- Dohányzó asztal 4 db: Sonoma tölgy szín, dohányzó asztal, köztes polccal. Munkalap: LMDP (laminált) Lábak: LMDP (laminált) Méretre gyártott mérete: 560 x 1150 x 455 mm- Fotel 22 db: Taupe textilbőr borítású héj alakú fotel. Szélesség: 66 cm Mélység: 65 cmMagasság: 77 cm Anyag: textil-bőr Nettó súly: 12-17 kg- Komód 20 db: Fiókos komód méretre gyártott méretben: 100 x 43.5 x 91 cm; 4 fiókkal ami középen helyezkedik el és 2 ajtóval az oldalán. "Soft Close" mechanizmusok. Anyaga: 16 mm-es forgácslap-szerkezet, 0,45 mm-es ABS él, Bükk színben.- Függönytartó karnis 1 soros 24 db: Tölgy színű előlappal egy szálban. jellege: alumínium előlapos előlap magassága: 40 mm színe: tölgy elhelyezése: mennyezetre vagy oldalfalra is rögzíthető, végzáró, sínenként 10 cm-enként szemes csúszka, csúszkánként kampó, 2 pár végrögzítő (stop csúszka) Méretek: 1 db 110*4 cm;1 db 120*4 cm; 1 db 255*4 cm; 1 db 260*4 cm; 3 db 270*4 cm; 1 db 280*4 cm; 1 db 375*4 cm; 3 db 290*4 cm; 3 db 300*4 cm; 9 db 220*4 cm.- Kanapé 2 db: Sarok ülőgarnitúra; Üléspárna mélység: 52 cm Alvás funkció: nélkül Anyaga : szürke kárpit+ fekete öko bőr Szín: szürke-fekete Méret 210*80*190 cm- Kanapé 2 db: Sarok ülőgarnitúra; Üléspárna mélység: 61 cm Alvás funkció: nélkül Anyaga : szürke kárpit+ fehér öko bőr Szín: szürke-fehér Méret 270*98*290 cmFolytatás II.2.14) pontban

title: Konyhatechnológiai eszközök beszerzése

description: BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel kapcsolatos Konyhatechnológiai eszközök beszerzése:- Fali kézmosó térdkapcsolóval 1 db: Fali kézmosó térdkapcsolóval és kifolyóval, magasított hátlappal, mélyhúzott medence, beépített tartókonzol, tartozékok: csőszifon, leeresztő dugóval, kifolyószár, flexi csövek, visszacsapó szelepek, időzített csaptelep, állítható előkeverő, csatlakozás: 1/2"", anyaga: rozsdamentes acél - STEFINOX S101, mérete: 40x33,5x59,5cm- Rozsdamenetes kétmedencés mosogató 1 db: Jobb oldali csepegtetővel, alsó polccal, hátsó 10cm-es dobozos felhajtással. Anyaga: rozsdamentes acél:1 4301, Lemezvastagság 1,2 mm. Mérete: 135x60x90/100cm. (90cm a munkalap magassága /100 cm felhajtással együtt ). Medencék mérete 40x40x25cm. Medencék előtt medencetakaró lemezzel. Fedlapon csaptelep furattal. Lábak: 40x40 mm rozsdamentes zártszelvény, szintezhető műanyag betétekkel.- Asztali csaptelep fekete orvosi karral és kifolyóval 1 db: Bekötés: 1/2˝, súly: 1,15 kg, maximum kapacitás 3 bar nyomáson: 15 liter/perc, maximális üzemi nyomás: 5 bar; rögzítési furat: min./max. d. 35-37 mm- Rozsdamentes előkészítő asztal 1 db: Sík fedlappal, bal oldalon 10cm-es dobozos felhajtással, jobb oldalon hulladékledobó nyílással, gumigyűrűvel. Anyaga:rozsdamentes acél:1 4301, Lemezvastagság 1,2 mm, Mérete: 177x65x90/100cm, Lábak: 40x40 mm rozsdamentes zártszelvény, szintezhető műanyag betétekkel- Rozsdamentes előkészítő asztal 1 db: Alsó polccal, hátsó és bal oldali 10cm-es dobozos felhajtással. Anyaga:rozsdamentes acél:1 4301, Lemezvastagság 1,2 mm, Mérete: 80x70x90/100cm. Lábak: 40x40 mm rozsdamentes zártszelvény, szintezhető műanyag betétekkel- Pult alá helyezhető hűtő 1 db: Bruttó 171 literes pult alá helyezhető hűtőszekrény; ventilációs hűtési rendszer; zárható HardLine teli ajtó; belső, oldalsó világítás; hűtési tartomány: +1/+15°C között; mechanikus vezérlés; digitális hőmérsékletkijelzés; kívül szürke színű porszórt acél burkolat; fekete színű, levehető fedlap: H=819 mm; rozsdamentes acél ajtó; egy darabból készült, hőformázott polisztirol (környezetbarát) belső burkolat; 3 db fehér színű védőbevonatos acél rácspolc; FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés méret:600x600x850 mm- tányérmosogató kosár 2 db: Vegyszerekkel szemben ellenálló műanyag mosogatógép kosár; kosár mérete: 50x50 cm- univerzális kosár 2 db: Vegyszerekkel szemben ellenálló műanyag mosogatógép kosár; kosár mérete 50x50 cm- tálcamosó kosár 2 db: Vegyszerekkel szemben ellenálló műanyag mosogatógép kosár; kosár mérete: 50x50 cm- pohármosogató kosár 2 db: Vegyszerekkel szemben ellenálló műanyag mosogatógép kosár; kosár mérete: 40x40 cm- huzalpolc hűtőszekrénybe 4 db: Vegyszerekkel szemben ellenálló huzalpolc hűtőszekrénybe; kosár mérete: GN2/1Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

title: Orvostechnikai eszközök beszerzése

description: BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel kapcsolatos Orvostechnikai eszközök beszerzése:- Rollátor 2 db: 4 kerekű, állítható magasságú fékes rollátor;ül éssel, kosárral, alkartartóval felszerelve; két funkciós fékek, melyekkel a rögzítés is lehetséges; kerekek átmérője legfeljebb 20 cm; ülés mérete: min. 38x16 cm; a magasság 78-90 cm között állítható;anyaga: acél;- Járókeret 2 db: Az előre haladás érdekében lépegető mozgásra képes (2 fajta lépésre: hosszúra és rövidre)Könnyen összecsukható Kényelmes fogantyúk Magassága állítható Magasság állíthatósága: 78 - 96 cm Minimum szélesség x mélység: 47 x 46 cm Súly: 2 - 4 kg Terhelhetőség: min. 100 kg- Ágyneműkiosztó kocsi 2 db: a termék vázszerkezete hegesztett acél zártidom és cső; az ágyneműtartó polcok bútorlapból; Két tárolózsákkal rendelkezik a használt ágynemű összegyűjtésére. A mozgatás négy önbeálló kerék segítségével történik, melyből kettő fékezhető. A termék elektrosztatikus porszórással felületkezelt. méret:(hxszxm) min 122x47x108 cm- Biztonsági kapaszkodó 15 db: biztonsági kapaszkodó zuhanyzóba; falra rögzíthető, felfúrással; mérete: 47-52 cm hosszú, anyaga: rozsdamentes fém- Paraván 1 db: Min. 3 részes, görgős, Alumínium vagy krómozott váz, Mosható, világos színű PVC borítás, Panelek mérete: min hossz: 55 cm, min magasság 170 cm- Kádlift 1 db: a kád aljától 6 cm-re leengedhető, így az ülőfelület nagysága: 6-48 cm; távirányítóval működtethető; tapadókoronggal rögzíthető a kád aljához; a lift ülőfelületének leengedését követően a háttámla 50 fokig hátrahajtható elektromosan; kádlift alapjának mérete: 30,5x55,5 cm- Betegfürdető szék háttámlával 5 db: Könnyű korrózióálló alumínium váz, Tapadókorongos stabil lábak, Állítható magasság, Ülőfelületen vízelvezető lyukak; Méret: min. (hxszxm) 49x40x74÷97 cm , ülőfelület mérete: min. (hxszxm) 49x29x45÷62 cmAz előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

title: Eszközbeszerzés Bentlakásos Idősek Otthona

description: BM egyedi költségvetési támogatással megvalósuló „Bentlakásos Idősek Otthona kialakítása II. ütem” projekttel kapcsolatos eszközök beszerzése:1. Rész Orvostechnikai eszközök beszerzése:- Rollátor 2 db- Járókeret 2 db- Ágyneműkiosztó kocsi 2 db- Biztonsági kapaszkodó 15 db- Paraván 1 db- Kádlift 1 db- Betegfürdető szék háttámlával 5 db2. rész Konyhatechnológiai eszközök beszerzése- Fali kézmosó térdkapcsolóval 1 db- Rozsdamenetes kétmedencés mosogató 1 db- Asztali csaptelep fekete orvosi karral és kifolyóval 1 db- Rozsdamentes előkészítő asztal 1 db- Rozsdamentes előkészítő asztal 1 db- Pult alá helyezhető hűtő 1 db- Tányérmosogató kosár 2 db- univerzális kosár 2 db- tálcamosó kosár 2 db- pohármosogató kosár 2 db- huzalpolc hűtőszekrénybe 4 db3. Rész bútorok beszerzése:- Hosszúajtós öltözőszekrény 4 rekesszel 4 db- Öltözőpad 1 db- Íróasztal 3 db- Íróasztal 1 db- Íróasztal 1 db- Tolóajtós zárható szekrény 1 db- Irodai konténer 8 db- Irodai polcos szekrény 3 db- Irodai polcos szekrény 1 db- Kanapéágy 1 db- Kanapé 1 db- Nővérpult 1 db- Sarok íróasztal 1 db- Tárgyalósztal 1 db- Karfás tárgyalószék 12 db- Szék (fizikóba) 3 db- Tömör fa magasított ágykeret 21 db- Éjjeli szekrény 21 db- Ruhásszekrény 20 db- Fürdőszobai gurulós tároló szekrény 20- Dohányzó asztal 4 db- Fotel 22 db- Komód 20 db- Függönytartó karnis 1 soros 24 db- Kanapé 2 db- Kanapé 2 db- Forgószék 4 db- Polcos szekrény 8 db- Polcos szekrény 2 db- Étkező asztal 1 db- Étkezőszék karfa nélkül 4 db- Lehajtható fali asztal 2 db- Étkező asztal 1 db- Étkezőszék 8 db- Falra szerelhető ruhafogas 25 db- Salgópolc 1 db- Salgópolc 9 db- Fali kisrekeszes értékmegőrző szekrény 2 db- Kulcstároló szekrény 2 db- Leesésgátló korlát 6 db- Kerti asztal 5 db- Kerti szék 24 db- Szék 20 db4. Rész Textíliák beszerzése:- Fényáteresztő Függöny 26 db- Lepedő 75 db- Paplan huzat 75 db- Párna huzat 75 db- Kispárna huzat 75 db5. Rész Elektronikai eszközök beszerzése:- Hűtőszekrény 10 db- Asztali számítógép irodai felhasználásra 4 db- Monitor 4 db- Egér és billentyűzet 5 db- Operációs rendszer 5 db- Irodai szoftvercsomag 5 db- Laptop 1 db- Lézer nyomtató, fénymásoló, szkennelő 1 db- Lézer nyomtató 2 db- Televízió 10 db- Falikonzol Tv részére 10 db.- Éjjeli lámpa asztalra 21 db.- Mobiltelefon 2 db6. Rész Konténer és tárolók beszerzése:- Konténer épület 1 db- Kerti tároló 2 db- Kerti pavilon 1 db7. Rész Napelemek beszerzése:- Napelem 150 db- Inverter 2 db- Tartószerkezet 1 db- Szolár kábel 500 m- Mhk vezeték 100 m- Kábel 50 m- AC elosztó 1 db- DC elosztó 2 db- Segédanyagok 50 db8. Rész Gépjármű beszerzése- Kisbusz 1 dbAjánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Amennyiben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.

mainProcurementCategory: goods

Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft

street: Új Utca 51

street: Ikrényi Út 11 0267/11. hrsz

street: Szivárvány Utca 18

street: Zoltán u. 3.

street: Fodor Utca 90. fszt. 3.

street: Ikrényi Út 11.


name: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: Elektromos járművek karbantartása

description: 40 db tisztán elektromos meghajtású, a műszaki leírásban megadott gépjármű karbantartása és javítása, ajánlatkérő eseti megrendelése alapján, és ehhez kapcsolódóan alkatrész biztosítása, továbbá a Megrendelő által végzett saját karbantartáshoz és javításhoz kapcsolódóan alkatrész biztosítása vállalkozási keretszerződés keretében, legfeljebb a keretösszeg erejéig, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban. .Keretösszeg a 12+12 hónap időtartamra: 59 000 000,- nettó HUF.

title: Elektromos járművek karbantartása 2022-2023

description: 40 db tisztán elektromos meghajtású, a műszaki leírásban megadott gépjármű karbantartása és javítása, ajánlatkérő eseti megrendelése alapján, és ehhez kapcsolódóan alkatrész biztosítása, továbbá a Megrendelő által végzett saját karbantartáshoz és javításhoz kapcsolódóan alkatrész biztosítása vállalkozási keretszerződés keretében, legfeljebb a keretösszeg erejéig, 70 % lehívási kötelezettség mellett, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban. Tekintettel a szerződés fő tárgyára (járművek javítása), valamint a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvére, tárgyi esetben a lehívási kötelezettség a megjelölt mértékig értelmezhető.

street: Kalotaszeg Utca 31


name: MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: 48/2022 - UH1 alsó hajtások cseréje-IV. blokk

description: A közbeszerzés tárgya:Az MVM Mátra Energia Zrt. a 2023. évi 70 napos nagyjavítás során cserélni kívánja a IV blokki UH1 levelek alsó íveit az alábbiak szerint;Közbeszerzés teljes mennyisége: Összesen: 1080db (összesen: 16 tonna) U hajtás, Ø57x4 mm, anyagminőség 16Mo3, csőív beépítése.Nyertes ajánlattevő feladata a régi ívek kivágása, az új ívek behegesztése, anyagvizsgálat, a kivágott ívek szállítása, minőségbiztosítási dokumentáció készítése.A csőcsere anyagbiztosítása Ajánlatkérő feladata.A IV. blokki újrahevítő 1 fűtőfelület (UH1) belépő gőzhőmérséklete 300 °C, kilépő gőzhőmérséklete 430 °C, üzemi nyomása 32-35 bar.A IV. blokk állás várható időpontja: 2023.05.01.-2023.07.09A fűtőfelület részleges cseréjére 50 naptári nap áll rendelkezésre.A csőcseréhez kapcsolódó állványozási tevékenységet az Ajánlatkérő végzi.A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad. Ajánlatkérő akkor tekinti a megajánlást egyenértékűnek, ha a megajánlott termék műszaki paraméterei megegyeznek az ajánlatkérésben foglalt termékek műszaki paramétereivel (műszaki adatlapon található paraméterek egyezése esetén). Az egyenértékűséget ajánlattevőnek kell bizonyítani olyan részletességű adatlap benyújtásával, mely az egyenértékűséget bizonyítja.

description: 48/2022 IV. blokki UH1 fűtőfelület alsó hajtások cseréje

procurementMethod: selective

street: Erőmű utca 11

BIS Hungary Kft.

street: Akna Utca 2-4.


name: MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Krisztina körút 6-8.

description: Zöld villamos energia beszerzése az alábbi paraméterekkel:Cégnév: MNB-Ingatlan Kft.Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 32. IV. emeletLevelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 32. IV. emeletCégjegyzékszám: 01-09-282793Adószám: 25569751-2-44Statisztikai jelzőszám: 25569751-6820-113-01.Zöld villamosenergia:Felhasználási hely címe: 1122 Budapest, Krisztina körút 6-8.1. Mérési pont azonosító (POD) (Távmért):HU000210C11-E648246240252-70150372. Mérési pont azonosító (POD) (Távmért):HU000210C11-E648246240252-7015038Várható éves fogyasztás (kWh)Ad. 1. Mérési pont: 1 098 057 kWhAd. 2. Mérési pont: 3 524 943 kWhMindösszesen: 4 623 000 kWhMennyiségi eltérés: toleranciamentes, jelentős alul- vagy többletfogyasztás esetén pótdíj nem kerül leszámlázásra.Ajánlatkérő kizárja az utolsó ajánlattételi jogot (last call).Szállítási időszak: 2023Menetrendadás: kereskedő végzi.Egységár: Ft/kWh.Fizetési határidő: 15 napSzámlázási pénznem: HUFNegyedórás fogyasztási adat: jelenlegi negyedórás fogyasztási adat nem áll rendelkezésreNyertes ajánlattevő a teljesítés során különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit köteles figyelembe venni:- A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és kapcsolódó jogszabályok,- 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásárólRészletesen a műszaki leírásban.

title: Bölcsvár

description: Zöld villamos energia beszerzése az alábbi paraméterekkel:Cégnév: MNB-Ingatlan Kft.Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 32. IV. emeletLevelezési cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 32. IV. emeletCégjegyzékszám: 01 09 282793Adószám: 25569751-2-44Statisztikai jelzőszám: 25569751-6820-113-01.Zöld villamosenergia:Felhasználási hely: 1014 Budapest, Szentháromság utca 2.Mérési pont azonosító (POD) (Távmért):HU000210F11-E648928239687-2000001Várható éves fogyasztás (kWh): 450 000Mennyiségi eltérés: toleranciamentes, jelentős alul- vagy többletfogyasztás esetén pótdíj nem kerül leszámlázásra.Ajánlatkérő kizárja az utolsó ajánlattételi jogot (last call).Szállítási időszak: 2023Menetrendadás: kereskedő végzi.Egységár: Ft/kWh.Fizetési határidő: 15 napSzámlázási pénznem: HUFNegyedórás fogyasztási adat: jelenlegi negyedórás fogyasztási adat nem áll rendelkezésreNyertes ajánlattevő a teljesítés során különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit köteles figyelembe venni:- A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és kapcsolódó jogszabályok,- 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásárólRészletesen a műszaki leírásban.

title: Zöld villamos energia beszerzése - 2023

description: Zöld villamos energia beszerzése.1. rész: Krisztina körút 6-8.Várható éves fogyasztás mindösszesen: 4 623 000 kWh2. rész: BölcsvárVárható éves fogyasztás (kWh) 450 000Részletesen a felhívás II.2.4) rovataiban és a műszaki leírásban.

street: Krisztina Körút 32. 4. em

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

street: II. János Pál pápa Tér 20


name: Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

description: Villamos energia szállítása a 2023. január 1. - 2023. március 31. időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli villamos energia adásvételi szerződés keretében.szerződéses mennyiség: 5 200 000 kWh/évopcionális rész: a szerződéses mennyiség felett annak 15%-aösszesen: 5 980 000 kWh/év

title: (PTS-375) villamos energia beszerzése

street: Országút Út 4


title: Elektromos kisbuszok beszerzése

description: Adásvételi szerződés a közbeszerzési Műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalmú tisztán elektromos meghajtású kisbusz beszerzésére.Alapmennyiség: 7 db tisztán elektromos meghajtású kisbuszA beszerzés magában foglalja a gépjárművek helyszínre történő szállítását, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését, valamint a forgalomba helyezés ügyintézését, valamint betanítását 2 fő részére max. 2 órában.Kizárólag egy flottába tartozó, azaz azonos gyártmányú és típusú gépjárművek ajánlhatók meg.A megajánlott gépjárműveknek újnak kell lenniük, használt gépjárművek megajánlását az Ajánlatkérő nem fogadja el! Az a termék minősül újnak, amely hiba és sérülésmentes, semmilyen része nem javított, valamint új gépjárműnek akkor minősül, ha forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön ezt megelőzően nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.Mennyiségi eltérés: -2 db tisztán elektromos kisbuszAjánlatkérő fenntartja a jogot az alapmennyiségtől csökkentett mennyiség lehívására, azaz 2 db tisztán elektromos meghajtású kisbusszal kevesebb mennyiség megrendelésére. Ajánlatkérő a csökkentett mennyiség lehívásával legkésőbb a szerződés hatályba lépéséig élhet, és akár részben, illetve adott esetben egyáltalán nem köteles a csökkentett mennyiséget lehívni. A teljesítési határidő a csökkentett mennyiség lehívása esetén is változatlan.A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű terméket is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához az ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti mely elemek helyett milyen elemet ajánl az ajánlattevő.A gépjárművek részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része (Közbeszerzési Dokumentum VIII. része) tartalmazza.

title: Elektromos kisbuszok beszerzése

description: Adásvételi szerződés a közbeszerzési Műszaki leírásban meghatározott műszaki tartalmú és mennyiségű tisztán elektromos meghajtású kisbuszok beszerzésére.

Szegedi Tudományegyetem

street: Dugonics Tér 13


title: Földgáz beszerzés

description: Jelen közbeszerzési eljárás keretében nyertes ajánlattevőnek 45086 m3 (1555,5 GJ) mennyiségben vezetékes földgáz energiát kell biztosítania ajánlatkérő csatlakozási pontjai részére. A szerződéses időszak: 2023. január 1. - 2023. július 1.Az eljárás pontos mennyiségeit és leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

title: Földgáz beszerzés

description: Jelen közbeszerzési eljárás keretében nyertes ajánlattevőnek 45086 m3 (1555,5 GJ) mennyiségben vezetékes földgáz energiát kell biztosítania ajánlatkérő csatlakozási pontjai részére. A szerződéses időszak: 2023. január 1. - 2023. július 1.Az eljárás pontos mennyiségeit és a leírását a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Pomáz Város Önkormányzata

street: Kossuth Lajos Utca 23-25


name: GIA-Hungária Kereskedelmi és Szerelő Kft.

name: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis

title: Vállalkozási keretszerződés „Repülőtéri üzemanyag feltöltő rendszerek karbantartása 2023-2024” tárgyban

name: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

street: Schweidel Utca 2-4.

street: Újszász u. 45/B/Z épület


name: BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelem és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

title: Adásvételi keretszerződés

description: Mirelit termékek szállítása nettó 114 245 364,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbiak szerint:Szegedi Fegyház és Börtön: nettó 100 062 528,- FtBács-Kiskun M. BVI: nettó 4 509 156,- FtBékés M. BVI: nettó 5 111 880,- FtKalocsai Fegyház és Börtön: nettó 4 561 800,- FtMennyiség: 60 tétel. A tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 212 230 mennyiségi egység.Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a keretösszeg 70 %-ára vállal kimerítési kötelezettséget.A bv. intézetek a műszaki leírás szerinti gyakorisággal rendelik meg a szükséges élelmiszereket. A részletes terméklista és az elvárások a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Ha a szerződéses időszakon belül a keretösszeg kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik.A beszállított termékeknek rendelkezni kell a szavatossági idejük minimum 80%-ával.

title: Mirelit termékek beszerzése a Dél-Alföldi régió r.

description: Mirelit termékek szállítása büntetés-végrehajtási intézetek (Szegedi Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet) részére adásvételi keretszerződés keretében az alábbi keretösszeg erejéig:Mirelit termékek: nettó 114 245 364 FtA részletes műszaki leírást és a mennyiségi előírásokat, az egyedi megrendelések várható gyakoriságát a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A kereskedelmi ártáblázatban szereplő mennyiségek tervezett mennyiségek, melyek az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerültek meghatározásra.

street: Steindl Imre Utca 8

street: Mátyási Utca 2

Szegedi Fegyház és Börtön

street: Mars Tér 13

Kalocsai Fegyház és Börtön

street: Szt. István király Utca 26

name: Békés Megyei Büntetés-végrehajtási intézet

street: Béke Sugárút 38

street: Pallag Utca 55


name: Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft

name: Modern Oktatási Eszközök Korlátolt Felelősségű Társaság

name: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

title: 4. rész, Laptop tartó-töltő szekrény

description: Laptop tároló és töltő szekrény beszerzése műszaki specifikáció szerint, 180 db összmennyiségben, ebből 4. rész a): 46 db, és 4. rész b): 134 db.4. rész a)- legalább 25 db és legalább 15,6” méretű, azonos típusú laptop egyidejű tárolására és töltésére legyen alkalmas.- a megajánlott eszköz maximális befogadó kapacitás számával egyező darabszámú töltőport (dugalj), szekrényen belüli elhelyezéssel- elöl és hátul is legyen zárható, kulcsok száma minimum 5 db- elöl és hátul is legalább 180°-ban nyitható kivitel4. rész b)- legalább 34 db és legalább 15,6” méretű, azonos típusú laptop egyidejű tárolására és töltésére legyen alkalmas.- a megajánlott eszköz maximális befogadó kapacitás számával egyező darabszámú töltőport (dugalj), szekrényen belüli elhelyezéssel- elöl és hátul is legyen zárható, kulcsok száma minimum 5 db- elöl és hátul is legalább 180°-ban nyitható kivitelA részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki specifikáció tartalmazza.Az egyenértékűségre vonatkozó ajánlatkérői előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott „megajánlott termékek ismertetése” (Muszaki_megfelelosegi tabla melléklet) tartalmazza. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelessége. A műszaki megfelelőség vizsgálata során ajánlatkérő a műszaki leírásban feltüntetett összes műszaki elvárást figyelembe veszi.

title: 3. rész, Lézervágó, légszűrő lézervágóhoz

description: Lézervágó és hozzá légszűrő beszerzése műszaki specifikáció szerint, 180-180 db mennyiségben.Főbb műszaki paraméterek:Lézervágó:- Munkaterület: legalább 300 mm *210 mm- lézervágó kezelése: érintő kijelző- lézer teljesítmény: legalább 30W- vészleállítás és biztonságos indításLégszűrő:- a megajánlott lézervágóval azonos gyártótól származó légszűrő- légtechnikai csatlakozás átmérője kompatibilis a megajánlott lézervágóval- a lézervágó bekapcsolásakor automatikusan elindul a légszűrő is- az eszköz 230 Voltos elektromos hálózathoz történő csatlakozását az eredeti, magyarországi forgalomba helyezéshez szükséges gyári csatlakozóval kell biztosítani! Toldani, falidugó adapterrel kiegészíteni nem lehet!- pótszűrők olyan számban, hogy azok a leghosszabb élettartamú szűrő élettartamáig elegendők legyenekA részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki specifikáció tartalmazza.Az egyenértékűségre vonatkozó ajánlatkérői előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott „megajánlott termékek ismertetése” (Muszaki_megfelelosegi tabla melléklet) tartalmazza. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelessége. A műszaki megfelelőség vizsgálata során ajánlatkérő a műszaki leírásban feltüntetett összes műszaki elvárást figyelembe veszi.

title: 2. rész, 3D nyomtató anyaggal

description: 3D nyomtató + induló nyomtató anyag készlet beszerzése műszaki specifikáció szerint, 600 db mennyiségben.Főbb műszaki paraméterek:- Nyomtatási technológia: FDM/FFF, műanyagszál-olvasztás- Nyomtatófej: fém- Nyomtatófej működési hőmérséklet (állítható): minimum 180-260 °C-ig fűthető- Nyomtatótálca: üveg vagy fém tálca; legalább 20 - legfeljebb 110 °C fűthető- plusz 2 db tartalék gyári fúvókával szállítandó (0,4 mm réz vagy fémötvözet)A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki specifikáció tartalmazza.Az egyenértékűségre vonatkozó ajánlatkérői előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott „megajánlott termékek ismertetése” (Muszaki_megfelelosegi tabla melléklet) tartalmazza. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelessége. A műszaki megfelelőség vizsgálata során ajánlatkérő a műszaki leírásban feltüntetett összes műszaki elvárást figyelembe veszi.

title: 1. rész, TV-75”

description: Minimum full HD felbontású, legalább 75” képátlójú fali rögzítést biztosító TV beszerzése (dönthető) konzollal és HDMI kábellel, műszaki specifikáció szerint, 120 db mennyiségben.Főbb műszaki paraméterek:- Képátló legalább 75”- felbontás: minimum full HDTámogatott szabvány: DVB-C (kábel TV-szolgáltatáshoz), CI+, DVB-T2 (földi sugárzáshoz) A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki specifikáció tartalmazza.Az egyenértékűségre vonatkozó ajánlatkérői előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott „megajánlott termékek ismertetése” (Muszaki_megfelelosegi tabla melléklet) tartalmazza. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő kötelessége. A műszaki megfelelőség vizsgálata során ajánlatkérő a műszaki leírásban feltüntetett összes műszaki elvárást figyelembe veszi.

title: 2.0_Okostanterem III: digitális kultúra 4 részben

description: 1. rész: minimum full HD felbontású, legalább 75” képátlójú fali rögzítést biztosító TV beszerzése (dönthető) konzollal és HDMI kábellel, műszaki specifikáció szerint, 120 db mennyiségben.2. rész: 3D nyomtató + induló nyomtató anyag készlet beszerzése műszaki specifikáció szerint, 600 db mennyiségben.- Nyomtatási technológia: FDM/FFF, műanyagszál-olvasztás- Nyomtatófej: fém- Nyomtatófej működési hőmérséklet (állítható): minimum 180-260 °C-ig fűthető- Nyomtatótálca: üveg vagy fém tálca ; legalább 20 - legfeljebb 110 °C fűthető- plusz 2 db tartalék gyári fúvókával szállítandó (0,4 mm réz vagy fémötvözet)3. rész: Lézervágó és hozzá légszűrő beszerzése műszaki specifikáció szerint, 180-180 db mennyiségben.Lézervágó:- Munkaterület: legalább 300 mm *210 mm- lézervágó kezelése: érintő kijelző- lézer teljesítmény: legalább 30W- vészleállítás és biztonságos indításLégszűrő:- a megajánlott lézervágóval azonos gyártótól származó légszűrő- légtechnikai csatlakozás átmérője kompatibilis a megajánlott lézervágóval- a lézervágó bekapcsolásakor automatikusan elindul a légszűrő is- 230 Voltos elektromos hálózathoz történő csatlakozását az eredeti, magyarországi forgalomba helyezéshez szükséges gyári csatlakozóval kell biztosítani! Toldani, falidugó adapterrel kiegészíteni nem lehet!- pótszűrők olyan számban, hogy azok a leghosszabb élettartamú szűrő élettartamáig elegendők legyenek4. rész: Laptop tároló és töltő szekrény beszerzése műszaki specifikáció szerint, 180 db összmennyiségben, ebből 4. rész a): 46 db, és 4. rész b): 134 db.4. rész a)- legalább 25 db és legalább 15,6” méretű, azonos típusú laptop egyidejű tárolására és töltésére legyen alkalmas.- a megajánlott eszköz maximális befogadó kapacitás számával egyező darabszámú töltőport (dugalj), szekrényen belüli elhelyezéssel- elöl és hátul is legyen zárható, kulcsok száma minimum 5 db- elöl és hátul is legalább 180°-ban nyitható kivitel.4. rész b)- legalább 34 db és legalább 15,6” méretű, azonos típusú laptop egyidejű tárolására és töltésére legyen alkalmas.- a megajánlott eszköz maximális befogadó kapacitás számával egyező darabszámú töltőport (dugalj), szekrényen belüli elhelyezéssel- elöl és hátul is legyen zárható, kulcsok száma minimum 5 db- elöl és hátul is legalább 180°-ban nyitható kivitel.

procurementMethod: open

Klebelsberg Központ

street: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46

street: Magyar Utca 21-23.

street: Salgótarjáni Út 12-14

street: Róbert Károly Krt. 70-74.


name: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: Egyetemi infrastruktúra bővítés

description: Adásvételi szerződés „Egyetemi infrastruktúra bővítés” tárgyban.Jelen beszerzés az egyetemi infrastruktúra bővítésére irányul a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalommal, továbbá kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.Főbb mennyiségek:A fejlesztésre kerülő rendszert az oktatásban, illetve az azzal összefüggő feladatok ellátásában jelenleg 78 ezer aktív felhasználó használja.I. Szerver-tároló-mentési infrastruktúra- Elsődleges és mentési tároló infrastruktura kialakítása, meglévő tárolók bővítéseTelephelyenként 1 blade keret biztosításaSAN infrastruktúraKiszolgáló infrastruktúra kialakítása (minden eszköze a virtualizációs infrastruktúra kiépítésre szolgál)Virtualizációs infrastruktúra (a műszaki leírásban szereplő erőforrás igényt kell kielégítenie telephelyenként)Szoftver licensz (az ajánlott infrastruktúrához illeszkedő követelményeket kell kielégítenie)Egyéb műszaki feltételek- Szolgáltatásokkal szemben támasztott követelményekDokumentálás (kiviteli és megvalósítási tervdokumentum)Beszerelés, kábelezés, üzembehelyezésTesztelésGyártói támogatás, ügyfélszolgálatÜzemeltetési szolgáltatás, elvárt szolgáltatási szintekII. Hálózati infrastruktúraVezeték nélküli hálózat bővítéseAcces pointok (belső, kültéri: lsd. műszaki leírás mintakonfigurációit)Központi switchek cseréjeWEB application Firewall és load-balancerSzolgáltatással kapcsolatos követelményekIII. Teljesítménymanagement rendszerMenedzselendő szolgáltatási infrastruktúra köreKülső támogató rendszerek kapcsolataiFunkcionális követelményekRendszerintegrációRealtime hálózati infrastruktúra monitorozó, megjelenítő és riasztó rendszerAutomatikus felderítés és adatbázis feltöltésA fenti témákban a műszaki leírásban foglaltak alapján az alábbi feladatokat várjuk el:a) „Kiviteli tervdokumentáció készítése,b) Eszközök szállítása, üzembe helyezése,c) Tesztelés megvalósítása, tesztelési jegyzőkönyv elkészítése,d) Megvalósulási dokumentáció készítése,e) Oktatás megvalósítása,f) Teljeskörű gyártói támogatás biztosítása,g) Üzemeltetési szolgáltatás biztosításaA részletes műszaki követelményeket (funkcionális és nem funkcionális), valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

title: Egyetemi infrastruktúra bővítés

description: Adásvételi szerződés „Egyetemi infrastruktúra bővítés” tárgyban.Jelen beszerzés az egyetemi infrastruktúra bővítésére irányul a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalommal, továbbá kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.Főbb mennyiségek:I. Szerver-tároló-mentési infrastruktúra- Elsődleges és mentési tároló infrastruktura kialakítása, meglévő tárolók bővítéseTelephelyenként 1 blade keret biztosításaSAN infrastruktúraKiszolgáló infrastruktúra kialakítása (minden eszköze a virtualizációs infrastruktúra kiépítésre szolgál)Virtualizációs infrastruktúra (a műszaki leírásban szereplő erőforrás igényt kell kielégítenie telephelyenként)Szoftver licensz (az ajánlott infrastruktúrához illeszkedő követelményeket kell kielégítenie)Egyéb műszaki feltételek- Szolgáltatásokkal szemben támasztott követelményekDokumentálás (kiviteli és megvalósítási tervdokumentum)Beszerelés, kábelezés, üzembehelyezésTesztelésGyártói támogatás, ügyfélszolgálatÜzemeltetési szolgáltatás, elvárt szolgáltatási szintekII. Hálózati infrastruktúraVezeték nélküli hálózat bővítéseAcces pointok (belső, kültéri: lsd. műszaki leírás mintakonfigurációit)Központi switchek cseréjeWEB application Firewall és load-balancerSzolgáltatással kapcsolatos követelményekIII. Teljesítménymanagement rendszerMenedzselendő szolgáltatási infrastruktúra köreKülső támogató rendszerek kapcsolataiFunkcionális követelményekRendszerintegrációRealtime hálózati infrastruktúra monitorozó, megjelenítő és riasztó rendszerAutomatikus felderítés és adatbázis feltöltésA fenti témákban a műszaki leírásban foglaltak alapján az alábbi feladatokat várjuk el:a) „Kiviteli tervdokumentáció készítése,b) Eszközök szállítása, üzembe helyezése,c) Tesztelés megvalósítása, tesztelési jegyzőkönyv elkészítése,d) Megvalósulási dokumentáció készítése,e) Oktatás megvalósítása,f) Teljeskörű gyártói támogatás biztosítása,g) Üzemeltetési szolgáltatás biztosításaA részletes műszaki követelményeket (funkcionális és nem funkcionális), valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás, illetve a szerződéstervezet tartalmazza.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

street: Ludovika Tér 2.

street: Könyves Kálmán Körút 36.


currency: EUR

name: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

title: SZRH-M szabályzórúd hajtások karbantartása 2020-24

description: 1. Karbantartási tevékenység1.1 Karbantartási terjedelem1-es kategóriás karbantartási munkák:Év SZRH-M szabályzórúd hajtások száma2020 1382021 722022 692023 552024 772 fő karbantartó személy részvételével, az Ae 13610/Dok számú dokumentum alapján, amelyek magukban foglalják a „Közbeszerzési műszaki leírás mellékleté”-ben található táblázatban részletezett P1 és C1 ellenőrzéseket.2-es kategóriás karbantartási munkák:Év SZRH-M szabályzórúd hajtások száma2020 12021 282022 422023 562024 502 fő karbantartó személy részvételével, az Ae 13610/Dok számú dokumentum alapján, amelyek magukban foglalják a „Közbeszerzési műszaki leírás mellékleté”-ben található táblázatban részletezett P2 és C2 ellenőrzéseket.3-as kategóriás karbantartási munkák:Év SZRH-M szabályzórúd hajtások száma2020 92021 112023 12024 215 fő karbantartó személy részvételével, az Ae 13610/Dok számú dokumentum alapján, amelyek magukban foglalják a „Közbeszerzési műszaki leírás mellékleté”-ben található táblázatban részletezett P3 ellenőrzéseket.1.2 Dokumentációs követelményekA SZRH-M szabályzórúd hajtások karbantartását az Ae 13610/DOK, Ae 14050/DOK és Ae 14051/DOK nevű dokumentumoknak megfelelően kell végezni.A szétszerelési és összeszerelési munkákat „A szerelési és ellenőrzési munkák leírása” Ae 14050/Dok dokumentum tartalmazza.Az egyes hajtások és távadók ellenőrzéséről, vizsgálatáról, szereléséről, alkatrész és komponens cseréjéről vagy javításáról mindig készül jegyzőkönyv, amely igazoló összesítő dokumentációt jelent az ajánlattevő részéről a Megrendelő felé. A jegyzőkönyv mintákat az Ae 14051/Dok tartalmazza.A karbantartási munkák minden szakaszában minden egyes hajtásra és távadóra vonatkozóan műszaki jegyzőkönyv készül magyar nyelven a végrehajtott ellenőrzési munkák eredményéről. Annak függvényében, hogy milyen konkrét ellenőrzések és/vagy le- és felszerelési munkák kerültek végrehajtásra a hajtásnál és távadónál.Az ellenőrzések eredményeit és/vagy az elvégzett munkákat az ajánlattevő azon szakemberei rögzítik a jegyzőkönyvben, akik az adott ellenőrzést vagy munkát végezték. De emellett minden egyes összeállított összegző jegyzőkönyvet aláír az ajánlatkérő Megrendelő és az ajánlattevő képviselője is.A karbantartási munkák minden egyes szakaszának a befejezésével a végrehajtott ellenőrzésekről és munkákról az ajánlattevő összeállítja, aláírja és az ajánlatkérő aláírásra átadja az összegző dokumentumokat az alábbiak szerint:Záró jegyzőkönyv arról, hogy az ajánlattevő szakemberei által elvégzett karbantartási munkák végén a jegyzőkönyv mellékletében felsorolt hajtások és távadók üzemképes állapotban vannak.A záró jegyzőkönyvek részletes tartalmi és formai követelményeit a Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.2. Tartalékalkatrész mennyiség:A karbantartási munkákhoz szükséges alkatrészeket az ajánlattevő biztosítja.Az alkatrészek előzetesen becsült mennyiségeit az alábbi táblázat tartalmazza:Azonosító Megnevezés2020 2021 2022 2024Ae 360 030 biztosító alátét 54 66 6 126Ae 360 177 biztosító alátét 27 33 3 63Ae 360 381 csavar 9 11 1 21Ae 360 384 biztosító alátét 81 99 9 189Ae 360 574 biztosító alátét 36 44 4 84Ae 360 576 biztosító alátét 27 33 3 63Ae 360 577 biztosító alátét 9 11 1 21Ae 360 578 biztosító alátét 18 22 2 42Ae 360 653 biztosító alátét 36 44 4 84Ae 360 513 rövid rúd 4 - - -Ae 360 515 anya 4 - - -Ae 360514 tok 2 - - -3. Opcionális terjedelemAz előre nem tervezhető karbantartási munkák, valamint az előre nem megbecsülhető tartalék-alkatrész volumen fedezetére a Megrendelő opcionális keretösszeget tart fenn a Szerződésben meghatározott mértékben.A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

title: SZRH-M szabályzórúd hajtások karbantartása 2020–24

SKODA JS a.s.

street: SKODA JS a.s. 266/15 Bolevec

countryName: CZ