title: Építési szerződés - ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0027 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Alsószuha Községben”

description:
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Alsószuha Községben – építési beruházás” a műszaki leírás szerint.
Mennyiség: A jelen felhívás mellékletét képező műszaki leírás szerint.
1. TARTALOMJEGYZÉK
1. TARTALOMJEGYZÉK
2. BEVEZETÉS, EL ŐZMÉNYEK
3. A M ŰSZAKI PARAMÉTEREK MEGHATÁROZÁSA
4. ÉPÜLETGÉPÉSZETI LEÍRÁS
4.1 F ŰTÉS:
4.2 GÁZELLÁTÁS:
4.3 VÍZELLÁTÁS
4.4 ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁS:
4.5 FOLYÉKONY KOMMUNÁLIS HULLADÉK (SZENNYVÍZ) KEZELÉS:
4.6 SZILÁRD KOMMUNÁLIS HULLADÉK (SZEMÉT) KEZELÉSE:
5. KÖRNYEZETVÉDELEM:
5.1 IVÓVÍZMIN ŐSÉG VÉDELEM:
5.2 LEVEG ŐTISZTASÁG VÉDELEM:
5.3 ZAJ ÉS REZGÉS VÉDELEM:
5. ÉPÜLETSZERKEZETI M ŰSZAKI LEÍRÁS:
7. PARKOLÓHELY SZÁMÍTÁS
8. KERÉKPÁRTÁROLÓ-HELY SZÁMÍTÁS:
9. MUNKAVÉDELEM
9.1 MUNKAVÉDELMI TERVEZ ŐI NYILATKOZAT: 9.2 MUNKA- ÉS BALESETBIZTONSÁGI M ŰSZAKI LEÍRÁS
10. ÜZEMELÉS TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS
11. AKADÁLYMENTESÍTÉS ESÉLYEGYENL ŐSÉG MEGTEREMTÉS M ŰSZAKI LEÍRÁSA
12 ÉPÍTMÉNY MAGASSÁG SZÁMÍTÁS:
13 H ŐTECHNIKAI ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS
14 T ŰZVÉDELMI TERVFEJEZET
15 TERVEZ ŐI NYILATKOZATOK
2. BEVEZETÉS, EL ŐZMÉNYEK, JOGI SZABÁLYOZÁS:
MEGBÍZÁS, TERVEZÉSI ELVÁRÁSOK:
A Széchenyi Terv keretében megjelent ÉMOP- 4.1.1/A-12 kódszámú pályázati felhívás, (amelynek
beadási határideje 2012.09.17. és 2012.12.31. közötti), megfelelési elvárásainak kielégítésére a
pályázati felhívás a helyiségek mérete és darabszáma és azok megnevezése, funkciója
vonatkozásában szigorú elvárásokat fogalmaz meg. A tervdokumentációt ennek megfelel ően
készítettük el a pályázat sikeréhez a település régóta fennálló igényének kielégítésére.
JELEN ÁLLAPOT BEMUTATÁSA:
A jelenlegi orvosi rendel ő állapota tartószerkezeti vonatkozásban alkalmatlan emberi tartózkodásra
nem, hogy egészségügyi funkcióra. A jelenlegi épület a Polgármester elmondása szerint ideiglenes
engedély alapján működik ami valószín űleg nem kerül meghosszabbításra illetve újra kiadásra mivel
már újabb alkalommal nem lehet kiadni ilyen engedélyt a további m űködésre. Ennek bekövetkeztekor
viszont a település ellátási hely nélkül marad. A rendel ő az érvényben lév ő el őírásokat nem elégíti ki. A
magas lábazat az esetleges sérültek, nehezen mozgó emberek épületbe való bejutását lehetetlenné
teszi a húzott lépcsőjével.
Az épület pince födém szintjében és a zárófödém szintjében sem készült vasbeton koszorú. Az
alapsíkjában szükséges lett volna egy vasbeton talpgerenda elkészítése, ami szintén elmaradt. Ezek
következtében a rosszul megválasztott alapozási sík a lejt ős területen az épület megcsúszásához
vezettek. Erre az épület mozgására a teherhordó szerkezeteken átmen ő repedések alakultak ki. Ezek
a repedések folyamatosan nyílnak.
Néhány fotóval kívánjuk érzékeltetni a károsodást.
Mindezek alapján az Önkormányzat a háziorvosi ellátás biztosítására a gazdaságossági és integrációs
és ellátás fejlesztési megfontolások alapján új épületet kényszerül építeni mivel más lehet ősége nincs.
A háziorvosi ellátás mellett a véd őnői szolgálatnak is helyt adó épület kialakítással a jelenlegi
el őírásoknak megfelel ő színvonalon infrastrukturális fejlesztés és csoportos praxisokba integrálódást
célul t űzve ki került a megtervezésre a tervezési program alapján a terv készítése során az
önkormányzattal egyeztetett formában. A jelenleg ideiglenes, feltételesen érvényes ÁNTSZ engedéllyel
rendelkez ő és OEP finanszírozási szerz ődéssel rendelkez ő intézmények fejlesztésére irányul. A
fejlesztés célja a meglév ő közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkez ő orvosi
rendel őnek, véd őnői szolgálatnak helyt adó helyiségek kialakítása a szakmai minimum feltételeknek
megfelel ően, és az akadálymentesítés szempontjainak figyelembevételével csoportos praxisokba
integrálódást biztosító fejlesztéseket megvalósítva. Nem önmagában csak az akadálymentesítésre
irányuló fejlesztést terveztünk. A település nem rendelkezik aktív fekv őbeteg ellátással. A véd őnői
szolgálat fejlesztése háziorvosi ellátással egyidejűleg, ugyanazon épületet létrehozó fejlesztés
keretében valósul meg. Nem csak kizárólag véd őnői szolgálatnak helyt adó épület vagy helyiség
építését terveztük. A tervezett épület felöleli az egészségügyi ellátás széles körét, mind
tevékenységében, mind az ellátást igénybevev ők korosztályai tekintetében nyújtva komplex ellátást,
mint központ.
Az energiahatékonyság a fenntartás, üzemeltetés költséghatékonysága érdekében alapvet ő, ezért
megújuló energia alkalmazása tervezett az épület gépészet terén. Az esélyegyenl őség a fogyatékkal
él ő emberek életkörülményeinek a szolgáltatás igénybevételének javítása elengedhetetlen az
intézményben.
A létrehozandó épület bruttó területe: 166,13 m˛
Kisösszeg ű infrastrukturális beruházás közm űpótló m űtárgy (zárt rendszer ű szennyvíztároló) építése
tervezett, mivel a településen nincs közm űves szennyvízcsatorna hálózat.
TELEPÍTÉS:
A tervezéssel érintett épület a település súlypontjában található nem f őútvonal mellett, de annak
közelében, nem túl távol intézményi területek közelében fekszik. A tervezéssel érintett épület közvetlen
közelében lakóépületek találhatók. A tervezéssel az épület a tájegységre jellemz ő épület homlokzati és
tömegformát alakítottunk ki. Az így tervezett középület, léptékével illeszkedik a környezetébe, a családi
házas övezetbe. A tervezési program inkább földszintes beépítést sugallt. Ez a környezetbe
illesztésnek is kedvez. A hagyományos léptékhez igazodó tervezett épület földszintes „falusi” középület
jelleget mutat.
ÉPÍTÉSZETI TÖMEGFORMÁLÁS:
A rendel ők az udvaron keresztül rámpán, lépcs őn fedett el őtéren keresztül közelíthet ők meg. A várók
egységesen a szélfogóra csatlakoznak udvar felé. Az épület utcafront fel őli részében helyeztük el a
véd őnői szolgálatot, a hátsókert fel őli részben helyeztük el a háziorvosi rendel őt. Mind két személyzet
részére elérhet ő formában, az épület súlypontjában helyeztük el a szociális ellátását biztosító
helyiségeket. A háziorvosi rendelésre megjelen ő betegek (esetleg fert őző beteg) várójától elkülönülve
helyeztük el a véd őnői szolgálat váróhelyiségét. A gyermekkocsik tárolására is szolgál a fedett el őtér.
Az épület szélfogójából nyílik az akadálymentes WC és a veszélyes hulladéktároló valamint a
szennyes tároló.
Ezzel a szélfogóval lehetõvé vált a rendelõk összefogása egy közös bejárattal úgy, hogy ugyanakkor a
különbözõ rendelõk várói természetes módon elkülönülnek. A tervezett homlokzat lehetõvé teszi a
várók természetes megvilágítását, szellõztetését. Felesleges terek megépítése nélkül a pályázati
el őírásoknak megfelel ő méret ű és számú helyiséget alakítottunk ki az épületben. Az épület látványa
egyszerû eszközökkel oldja meg a tájra jellemz ő épület hangulatát, különleges, drága burkolatok,
bútorok beépítése nélkül kultúrálttá, emberivé teszi a teret. A belsõ védett udvar lehetõvé teszi, a
ideges, vagy félõ (kis betegei) gyermekek számára az udvarban való játékot a hosszúnak tûnõ
várakozás idején. A babakocsik elhelyezését látható ellenõrzött helyen lehet megoldani a fedett
el őtéren ami szépidõben a kiülõ teraszaként is szolgálja várakozást.
KÜLSÕ MEGJELENÉS:
Nem erõlködtünk, a divatból gyorsan kimúló formákkal. A község megjelenésébe illeszkedõ, egyszerû,
magastetõs épületet, vakolt-kõ-fa architektúrával, készítettük, az egyszer ű formákra fektetve a
hangsúlyt. A kivitelezési költségek jelent ős csökkentése miatt ma már nem az anyaghasználatot,
hanem a munkaer ő id őráfordítását érdemes és lehet csökkenteni az egyszer ű homlokzati formákkal.
HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK, RENDELETEK, EL ŐÍRÁSOK:
A tervezés alapjául a megbízó által megfogalmazott program szolgált, a pályázat szigorú el őírásaival
kiegészítve és a vonatkozó rendeletek és jogszabályok szempontjaival egyeztetve.
A tervezési munka komplexitását jelenti az épület kialakítása az érvényben lév ő szabályozások
kielégítésére, valamint akadálymentesítés megvalósítására is.
A tervezettben foglaltak megvalósítása nem ütközik a területre vonatkozó szabályozási tervben
foglaltakkal.
A kialakítással kapcsolatosan el őzetes egyeztetést végeztünk a szakhatóságokkal és szolgáltatókkal.
A tervezés során figyelembe vett rendeletek:
21/1998. (VI. 3.) NM rendelet az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai
minimumfeltételeirõl és az azt módosító 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekr ől és az azt módosító 34/2005.
((VIII. 26.) EüM rendelet vonatkozó részei, (házi- gyermekorvosi, véd őnői ellátás)
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységr ől foglaltak
szerint,
24/2000. (IX. 1.) EüM rendeletegyes miniszteri rendeletek módosításáról
Körzeti, véd őnői szolgáltatás
3. melléklet az 5/1995. (II.8.) NM rendelethez szerint
A leveg ő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról:
21/2001. (II.14.) Korm. rendelet
Az Eü. Intézményekben keletkez ő hulladék kezelésér ől:
1/2002. (I.11.) EüM rendelet
Szabványok, ajánlások:
Villamos energia hálózat:
Egészségügyi intézmények villamos berendezéseinek létesítése:
MSZ 2040 (a nemzetközi ajánlásokban szerepl ő CEI IEC 60364-7-710), valamint az MSZ 2364
Az épület bels ő világítása: MSZ EN 12 464-1-2003
Légtechnika szell őzés:
Egészségügyi intézmények mesterséges leveg őellátása: MSZ-03-190-87
Környezeti zaj vizsg. és értékelése: MSZ 18 150, -151,
Immissziós zajhatárértékek: MSZ-21 857
Környezeti leveg őtisztasági követelmények: MSZ 21 875-79 vonatkozó részei
Vízellátás, csatornázás: MSZ-04-132-1991, MSZ-04-134-1991
2/2002.( I.23.) BM számú rendelettel közzétett M űszaki Követelmények
26/2005 (V.28.) BM rendelettel módosított 35/1996. (XII. 29. ) BM rendelet 1. számú
mellékleteként közzétett OTSZ
MSZ 9771/1-6 T űzcsapok és tartozékaik cím: szabvány
1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról
253/1997. évi Kormány Rendelet – OTÉK
45/1997.(XII.29.) KTM rendelet
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI
KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉR ŐL
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi véd őnői ellátásról
69/2002. (IV. 12.) Korm. r. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, a
mûködési engedélyrõl és az egyéni vállalkozás keretében végezhetõ egészségügyi szolgáltatásról
70/2002. (IV. 12.) Korm. r. Az orvosi tevékenység ellátásáról szóló szerzõdés részletes szabályairól
12/1999. (V. 31.) EüM r. Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai
minimumfeltételeir ől szóló 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról
5/1995. (II. 8.) NM rendelet a körzeti véd őnői szolgálatról
Építési Törvény
Törvény a fogyatékos személyek jogairól
Alsószuha község Szabályozási terve
3. M ŰSZAKI PARAMÉTEREK
Az épület a lakosság minden korosztályának ellátását biztosító egészségügyi kisközpont jelleg ű
rendel ők közös egysége. A várandós gondozás, a csecsem őgondozás, gyermekorvosi gondozás és
feln őtt orvosi gondozás tervezett az épületbe. A költség felhasználás csökkentését szem el őtt tartva a
megbízó nem terjeng ős új épület létesítése mellett döntött, hanem szolid épület kialakítása szerepelt a
koncepcióban. Cél volt, hogy az épület minél kisebb költségeket emésszen fel az építés illetve az
üzemeltetés során. A teleken korábban állott épületnek az alapozása még a földben megmaradt.
Ennek elbontása nem tervezett, csak azon a szakaszokon kell átvágni az alaptesteket, ahol az új
épület alapozása keresztül halad a korábbi alaptesten. Ezért lehet őség szerint minél kevesebb bontás
történjék az alaptesteknek, mert a fölösleges ásások az alaptestek, eltávolítása gyengíti a talaj
súrlódással történ ő teherfelvételét. Az épület mögé egy zárt szennyvíztározó medence kialakítása
biztosítja majd a szennyvíz összegy űjtését. A telken lév ő korábbi földalatti létesítmények illetve azok
állapot nem ismert, ezért az alapozás sík kialakítása alkalmával erre különös figyelemmel kell lenni. Az
építés közbeni meglepetések elkerülésére a mozgatott talajrétegek és korábbi épületrészekre azok
hatásaira figyelemmel kell lenni. Az épület viszonylag forgalmas Pet őfi utca felé 5 m el őkerttel kerül
kialakításra. A beépítés a tömbre jellemz ő oldalhatáron állóan tervezett.
A tervezett épület sík terepen kialakított alápincézetlen hosszf őfalas, füstlikas oromzatos kontyolt
nyeregtet ős kialakítással. A fedett el őtér teteje ebbe csatlakozik bele mer őleges gerinccel a tet ő síkba
csatlakozva. A rámpa lefedésére egy alacsony hajlású el őtet ő készül fa oszlopsoron tornác jelleg ű
megjelenéssel.
A használati melegvíz el őállítására napkollektor kerül felszerelésre a tet őnek a dél fel őli oldalára.
A tervezett földszinti padlószint /lábazat/ magasság a csatlakozó terepszintt ől:+0,40 m. A tervezett
ereszpárkány magassága:+3,45 m. A tervezett gerinc magasság: + 6,75 m.
Mivel az épület közhasználatú, és használója mozgásában korlátozott személy is lehet így a
37/2007(XII.)ÖTM rend. 5. Melléklete I. szakasz 4. pontja szerinti akadálymentes közlekedési feltételt
biztosítani kell az esély egyenl őség megteremtetéséhez. 6. pont szerint a telek természetes terep és
lejtésviszonyainak megváltoztatása nem tervezett. Környezeti hatásvizsgálat nem szükséges a
tervezett építmény esetében, mert az nem szerepel a 314/2005.(XII.25.) Kormány rendelet 1.vagy 3.
számú mellékletében. A közút csatlakozás kialakításának módját, megfelel őségét, a rendeltetés
forgalom vonzó hatását, közlekedés biztonsági követelmények érvényre juttatását nem szükséges
részletezni az épület funkciójából és elhelyezkedéséb ől adódóan, de az alábbi adatokat megadjuk:
1. Az építési tevékenységgel érintett telekkel határos út belterületi közút Alsószuha Önkormányzat
kezelésében van:
Pet őfi utca: hrsz. kétirányú utca
2. közterületi rakodás (árufeltöltés), közterületi parkolás nem tervezett az épület esetében
3. a tervezett építményrendeltetés forgalom vonzó hatásaira vonatkozó becslések: Az eddigi
tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a teljes rendelési id ő alatt kb. max. 8 óra (08:00-tól 16:00-
ig) alatt a dolgozók részér ől max. 2 db szgk. Az ellátást igénybevev ők részér ől max. 6 db szgk. fordult
el ő. A járm űvek egyidej űsége max. 3 szgk. Mindez abból is adódik, hogy a létesítményt szinte
kizárólag csak helybeli ellátottak keresik fel, akik nem feltétlenül gépkocsival érkeznek, mivel a
létesítményhez tartozó az ellátási körzet nem nagy távolságot ölel fel és a település központjában,
súlypontjában található és gyalog is könnyedén leküzdhet ő a távolság. Illetve a településen m űköd ő
tömegközlekedés (busz) a létesítmény közelében megállóhellyel is rendelkezik. A gépjárm ű forgalom
fokozatos csökkenése figyelhet ő meg általánosan is, és várható a kés őbbiekben is a növekv ő
üzemanyag árak miatt.
Tehát az összes várható forgalom:
a teljes rendelési id őben el őforduló dolgozói összes max. 2db szgk.
a teljes rendelési id őben el őforduló az ellátást igénybevev ők részér ől max. 6 db szgk.
a járm űvek egyidej űsége: max. 3 db szgk.
4. hirdetési vagy reklámcélú építmény elhelyezése nem tervezett
5. A csatolt helyszínrajzon jelöltük az ingatlan oldalkertjébe tervezett közforgalom el ől elzárt parkolóba
történ ő járm ű forgalom ki- és bejárata a Pet őfi utcáról, a be- és kihajtás irányaival. A parkoló, a kerítés
vonalában a telekhatáron kialakított kapukkal kerül lezárásra rendelési id őn kívül. A parkolóban
kétirányú forgalom tervezett. A be- és kihajtás (forgalom) iránya a kapu mellett közlekedési táblával
jelölve lesz. A mozgáskorlátozott parkoló a kapu és a bejárati rámpa közelében helyezkedik el.
6. a tervezett építménnyel összefüggésben nem válik szükségessé a közutat érint ő és a közlekedési
hatóság engedélyezési hatáskörébe tartozó járdaépítése, átépítése, buszmegálló áthelyezése,
átalakítása, útcsatlakozás kiépítése, átalakítása, kapcsolódó útépítése, stb. A építési teleken lév ő
parkoló ki és behajtója az aszfalt burkolatú (betonszegély nélküli) közúthoz zúzottköves kapubejáró
kialakításával tervezett. Mivel árok van az út mellett, így áteresz készül el őregyártott beton gy űrűvel.
Az építés egy szakaszú építési tevékenység. A 37/2007(XII.)ÖTM rend. 5. Melléklete I. szakasz 15.
pontja szerint a tervezett építési tevékenység szempontjából érdemi adatot, tényt, körülményt nem
tartalmazó tervdokumentáció részeket elhagytuk.
Tartószerkezeti sz��mítás: A 37/2007(XII.)ÖTM rend. 5. Melléklete III. szakasz 1. pontja szerint
tartószerkezeti számítást nem csatoltuk a dokumentációhoz a tervezett épület esetében.
Talajmechanikai szakvélemény: A 37/2007(XII.)ÖTM rend. 5. Melléklete III. szakasz 2. pontja szerint
talajmechanikai szakvéleményt a dokumentációhoz nem csatolunk a tervezett épület esetében.
Geotechnikai dokumentáció: A 37/2007(XII.)ÖTM rend. 5. Melléklete III. szakasz 3. pontja szerint
geotechnikai dokumentációt a tervezett épület esetében nem szükséges benyújtani.
A számított építmény érték: A 245/2006.(XII.5.) Korm. rend. és 1.sz. melléklete szerint:
147,49 m2 bruttó épület * 190 E Ft/m2 = 28023,1 E Ft/m2 18,64 m2 bruttó terasz * 40 E Ft/m2 = 745,6 E Ft/m2 28768,7 E Ft/m2Összesen:
A tervezett építési tevékenység a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik, illetve a számított
építmény érték kevesebb, mint 30 millió Ft így nem kell a NAV illetve az illetékes Regionális
Közigazgatási Hivatal megyei Kirendeltsége- Építés-felügyeletéhez bejelenteni.
Telek területe: m2 El őkert: 5,00 m Oldalkert jobb: (legkissebb méret) 6,00 m Oldalkert bal:(legkissebb méret) 0,50 m Hátsókert: m Tervezéssel érintett épület bruttó beépített területe: 166,13 m2 A teleken meglév ő megmaradó épület(ek) bruttó beépített területe: 0,00 + 0,00 = 0,00 m2 Összes bruttó beépített terület: 166,13 m2 Beépítési százalék: % Burkolt és beépített terület nagysága 168,96 + 166,13 = 335,09 m2 Zöldfelület aránya: % 121,5 mBF BEÉPÍTÉSI MUTATÓK A kiinduló relatív 0,00 szintmagasságnak megfelel ő abszolút szintmagassági érték:
TERVEZETT ÉPÜLET HELYISÉGEI földszint 1 TERHES-GONDOZÓ 18,00 m2 2 KONZULTÁCIÓS HELYISÉG 9,69 m2 3 VÁRÓ 10,26 m2 4 SZEMÉLYZETI TARTÓZKODÓ 10,00 m2 5 SZEMÉLYZETI ÖLTÖZ Ő 7,74 m2 6 SZEMÉLYZETI MOSDÓ 1,25 m2 7 SZEMÉLYZETI WC 1,19 m2 8 SZEMÉLYZETI PIHEN Ő 3,59 m2 9 TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ 1,13 m2 10 VESZÉLYES HULLADÉK TÁROLÓ 1,00 m2 11 SZENNYES TÁROLÓ 1,00 m2 12 AKADÁLYMENTES FFI és N ŐI WC 4,08 m2 13 BETEGVÁRÓ 12,38 m2 14 ADMINISZTRÁCIÓS HELYISÉG 12,38 m2 15 RENDEL Ő 17,82 m2 16 SZÉLFOGÓ 5,55 m2 Összesen: 117,06 m2 17 FEDETT EL ŐTÉR 10,14 m2
4. ÉPÜLETGÉPÉSZETI LEÍRÁS:
4.1 F ŰTÉS: melegvizes radiátoros f űtés a személyzeti öltöz ő helyiségben elhelyezett gáztüzelés ű
fűtőkészülékkel kondenzációs zárt égéster ű gázkészülék kerül felszerelésre. Tartalékf űtésként
elektromos olajradiátoros helyiség f űtés tervezett.
4.2 GÁZELLÁTÁS: A települési gázhálózatról megoldható. Az építkezés ideje alatt a gázelosztó
vezeték védelmér ől gondoskodni kell.
4.3 VÍZELLÁTÁS : A települési közm űhálózatról megoldható. Használati melegvíz ellátás els ő sorban
napkollektorok alkalmazásával, de szükség esetén elektromos forróvíztároló rásegítéssel. A
vízvezeték rendszer épületen kívül földárokban, épületen belül falhoronyba „cs ő a cs őben” rendszer ű
PVC csöves, roppantó gy űrűs és menetes kötésekkel.
4.4 ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁS: Az áramszolgáltató helyi hálózatáról légvezetéken keresztül
megoldható. A bels ő hálózat a szabvány szerint kerül kialakításra. A villamos berendezések és
szerelésük módja: MSZ 1600/1-15, érintés védelem MSZ 172. Elektromos leválasztás f őkapcsolóval a
főelosztónál.
4.5 FOLYÉKONY KOMMUNÁLIS HULLADÉK (SZENNYVÍZ) KEZELÉS: A keletkezett szennyvíz zárt
szennyvíztárolóba vezetve.
4.6 SZILÁRD KOMMUNÁLIS HULLADÉK (SZEMÉT) KEZELÉSE: a hulladék gy űjtése zárt kuka
edényben történik. Elszállítás a település illetékességi területén szolgáltató hulladékszállító és kezel ő
társasággal. A keletkez ő veszélyes hulladékok tárolása az erre kialakított helyiségben történik az ott
elhelyezett h űtőben és edényzetben, majd innen kerül elszállításra arra jogosult és illetékes
szolgáltatóval.
4.7 VILLÁMVÉDELEM: külön készül ő kiviteli tervben részletezve MSZ 274 szerint.
4.8 ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÉS: A gáztüzelés ű f űtőkészülék alumínium szerelt füstcsövével kerül a
tet ősík fölé kivezetésre. A füstelvezet ő csatornának minden esetben gáztömörnek kell lennie. A
kivitelezés során az új kéménynek meg kell felelnie a 35/1996. (XII.09.) BM r. T űzvédelmi szabályzat
el őírásainak. Az állandó tartózkodásra szolgáló vagy azzal légtérkapcsolatban lév ő helyiségben nem
tervezett nyílt égéster ű készülék. Amennyiben mégis elhelyezésre kerül ilyen készülék akkor az csak
zárt égéster ű /”C” típusú/ gázüzem ű tüzel őberendezés lehet, füstgáz leveg ő kéménnyel, amelyet
„minden lehetséges esetben tet ősík fölé kell vezetni!” (OTÉK 84.§.). Fokozott légzárású nyílászárók
alkalmazása esetén a nyílt égéster ű tüzel ő berendezések égési leveg ő ellátását méretezett
légbevezet őkkel kell biztosítani! A nyílt égéster ű tüzel őberendezés égési leveg őjének biztosításához
Aereco EHA 753 típusú légbevezet ő került beszerelésre. Amelynek léghozama 10 Pa-nál 11-35 m3/h
illetve 40 Pa-nál 22-70 m3/h. Maximális szabad keresztmetszet 4000 mm2. A küls ő és bels ő leveg ő
hőmérsékletéb ől adódó fajsúly különbségen alapuló gravitációs áramlást az égési leveg ő szükséglet
biztosításához a légellenállás figyelembevételével készített számítás alapján a legkedvez őtlenebb
esetet figyelembe véve határoztuk meg. A fent megjelölt légbevezet ő ezt biztosítani képes nem
zárható, rovarhálóval ellátott légbevezet ő kivitelben. A kéményfejek munkavédelmi el őírásoknak
megfelel ő – hozzáférhet őségét (tet őkibúvó stb.) biztosítani kell!
5. KÖRNYEZETVÉDELEM
5.1 IVÓVÍZMIN ŐSÉG VÉDELEM : A fenti tevékenység ipari célú vízfelhasználási igénnyel nem jár. Az
ingatlan ivóvíz ellátása megoldott. A szennyvíztárolóba csak kommunális szennyvíz kerül elvezetésre.
Hulladékgazdálkodás: Az építés és használat céljából a huzamos tartózkodás során keletkez ő
hulladékok: Háztartási hulladékok: szelektíven kerüljenek gy űjtésre és leadásra, a
zöldhulladékokat komposztálni kell.
A veszélyesnek min ősül ő hulladékok: 1 kg/év elem (zsebtelep), 1 kg üres festékes
edényzet, 2 kg háztartási vegyszeres flakon, amely leadásra kerül a körzeti hivatalos szervezetnél. A
veszélyes hulladékok elkülönítetten, fólia zsákokban és feliratozott m űanyag zárt kukaedényben
kerülnek gy űjtésre. Évente egy alkalommal az összegy űlt mennyiséget a befogadó nyilatkozatot adó
kezel őhöz kell leadni igazolható módon bizonyítva a leadás megtörténtének tényét. A veszélyes
hulladékokra vonatkozó el őírásokat szigorúan be kell tartani.
5.2 LEVEG ŐTISZTASÁG VÉDELEM : A tevékenység során káros légszennyez ő anyag nem képz ődik,
külön elszívó berendezés beépítése nem szükséges, mert a természetes szell őzés biztosítja az
egészséges emberi tartózkodás feltételeit. A természetes légcserével biztosítható a határérték alatti
leveg őszennyezés, az egészséget károsan nem veszélyezteti a porképz ődés. A természetes szell őzés
biztosítására a szabadba vezet ő ablak és ajtó megfelel ő. Mivel a tervezett létesítményben határértéket
meghaladó légszennyez ő komponens nem kerül ki, így alap bejelentési és jelentési kötelezettség nem
áll fenn.
5.3 ZAJ ÉS REZGÉS VÉDELEM : A tervezett tevékenység a lakókörnyezetre el őírt értékeknél, azaz
nappal 50dB, éjszaka 40dB-nél nagyobb zajterhelést illetve káros rezgéseket nem okoz. Az épületben
esetleg szórakoztató elektronikai és kerti szerszámok, gépek és a takarító gép (porszívó)
zajforrásokkal. A szabadba telepített rögzített zajforrás nincs. Szabadban m űköd ő mozgó zajforrás:
személygépkocsi, kisteherautó, kisbusz, változó eseti üzemeléssel. A környezetben lakó és szolgáltató
épületek helyezkednek el 6 méternél nagyobb távolságban.
6. ÉPÜLETSZERKEZETI LEÍRÁS
Felvonulás: A telket körül záró kerítést, fenn kell tartani az építési terület lezárásának biztosítására.
Mivel az utca gyalogos forgalma elég jelent ős így azok védelmér ől az építés idején gondoskodni kell.
Az építési területet teljesen ki kell üríteni és munka területként kell teljes egészében át kell adni a
kivitelez ő részére. A kivitelezés idejére a dolgozók részére WC, szociális, iroda és raktár konténerek
telepítése szükséges. Az anyagok tárolása az építési telken zárt udvaron történhet.
Bontási munkák: A korábbi épület alaptestjeit csak azokon a szakaszokon kell részben megbontani
ahol a tervezett új épület alapozásával találkozik. A tervezett új alap egybefügg őségét talpgerendával is
biztosítani kell. A többi megmaradt régi alaptestet nem kell bolygatni. A bontást csak szakember
végezze! A törmeléket pórképz ődés ellen meg kell locsolni. A nem hasznosítható törmeléket a kijelölt
hivatalos engedéllyel rendelkez ő lerakóhelyre kell elszállítani. A lerakás tényét bizonyíthatóan
dokumentálni kell a lerakóhely igazolásával. A keletkez ő építési törmelék nem veszélyes hulladék. A
rakodás idejére a bontást szüneteltetni kell. A munkaterületet körül kell keríteni, figyelmeztet ő táblákat
kell elhelyezni. A dolgozókat véd ősisakkal, szemüveggel esetleg véd ő-biztonsági övvel kell ellátni.
Bármilyen bontást, vagy átalakítást csak olyan kivitelez ő végezhet, amely hasonló szerkezet ű, méret ű
és jelleg ű új épület felépítésére jogosult.
Földmunka: A feltételezett talajmin őség kötött vagy szemcsés III.osztályú talaj / a=2,0 Kp/m2 / Ha a
feltárás során a talaj min ősége ett ől rosszabb értéket mutatna, úgy tervez ői m űvezetést kell kérni. Az
építési területr ől a földet változóan 10 cm vastagságban el kell távolítani. Az alapárok kiemelése
függ őleges földpartok között dúcolás nélkül történhet kötött talaj esetén. Felhívom a kivitelezésért
felel ős személy figyelmét, hogy az alapozási terven szerepl ő alapozási sík mélység jelzései általános
min őség ű talaj esetén tájékoztató jelleg űek. Rosszabb talaj min őség esetén talajmechanikai
szakvélemény és méretezett alapozási statikus terv szükséges. A földmunkák során a kitermelésre
kerül ő szennyezetlen földet terep feltöltés ként lehet hasznosítani. Fontos a földben futó vezetékek és
csatornák feltárása és bevédése illetve áthelyezésének megoldása. A parkoló helyek létesítése
szükséges.
Alapozás: Az alapozási vázlaton feltüntetett méretekkel, legalább C 10-32/k min őség ű betonból
készüljön. Az alaptestbe maximum 30% k ő bedolgozás lehetséges úsztatott k őbeton alaptest esetén.
A teherhordó falak alatti alaptest fels ő harmadába (mint talpgerenda) 4db 12 mm átmér őjű
nyílbordázott B.60.40.-es betonacélból készített vasalattal koszorúvasalást kell készíteni és itt legalább
C 14-16/k min őség ű betonból készüljön a kibetonozás. A válaszfalak alatt szintén csömöszölt monolit
vasbeton gerenda alapok készülnek 25/25-ös keresztmetszettel.
Lábazati falak: A lábazati falak el őregyátott beton zsaluk ő elemekb ől kibetonozott vasalt kivitel űek a
sávalapokkal azonos C 10-16/k min őségben.
Talajnedvesség elleni szigetelés: Mind a falszigetelés, mind a padlószigetelés 2 réteg ű szigetel ő
vastaglemezzel készüljön, ragasztás és mázolás nélkül lángszóróval a felületre olvasztva történik a
fektetés.
Teherhordó falak: A teherhordó és határoló falakat kerámia falazóblokkból kell megoldani, 38cm
vastagságban a legalább H 6-os falazó habarccsal falazva. A koszorú elé HERATEKTA 5 cm vtg.
hőszigetel ő el őtétet kell készíteni. A koszorú vasalat 4db 12 mm átmér őjű nyílbordázott B.60.40.-es
betonacélból koszorúvasalást kell készíteni és itt legalább C 14-16/k min őség ű betonból készüljön a
kibetonozás.
Teherhordó pillérek: A teherhordó pilléreket el őregyátott beton zsaluk ő elemekb ől kibetonozott vasalt
kivitellel kell C 14-16/k min őségben. A pillér vasalat 4db 12 mm átmér őjű nyílbordázott B.60.40.-es
betonacélból koszorúvasalást kell készíteni és itt legalább C 14-16/k min őség ű betonból készüljön a
kibetonozás. Erre kerül majd a f űrészelt téglaburkolat.
Nyílás áthidalások: A 38cm széles falak esetében nyíláson ként 3 db egymás mellé elhelyezett
POROTHERM A-12 el őregyártott kerámia burkolatú vb. áthidalóval készülnek fels őrészükön a nyomott
öv kialakítására C 14-16/k min őség ű beton tervezett legalább 20 cm magassággal HERATEKTA 5 cm
vtg. h őszigetel ő el őtéttel.
Küls őlépcs ő, járda: Az épület földszinti padló szintjének a terepszintr ől történ ő elérésére szolgáló
lépcs ők rámpák monolit betonból legalább C10 betonmin őségben készüljenek. A felületükön a
burkolat nedvesség hatása esetén is csúszásmentes fagyálló kivitel ű legyen. Az épület körül legalább
0,5 és 1,0 m széles érdesített felület ű beton járda készítend ő a vízelvezetés biztosítására a lábazat és
falak védelmére, tömítéssel, földmunkával kavics ágyazattal, tükörrel és dilatációval.
Válaszfalak: 10 cm-es 20*40-es válaszfallapokból készüljenek H 6-os falazó habarccsal falazva,
kétsoronként lágyvas huzal betéttel merevítve.
Homlokzat képzés: Színezett vékony k őporos vakolattal a teljes épület k őzetgyapot vagy vele
hőszigetel ő homlokzati rendszerrel hálóer ősítéssel és dűbeles felfogatással készüljön a minimum
10cm vastag k őzetgyapot táblák ragasztása mellett. A lábazatra tervezett k őburkolatok solhoffeni 4-8
mm vastag vágott k őből fagyálló flexibilis úgynevezett gress ragasztóba rakva, 3-4 mm széles telt
fugával, fagyálló fugázóval. Az ablakpárkányok lehetnek a m űanyag párkány elemek vagy alumínium
párkánybádogozások szinterezve.
Bels ő vakolás: A vizes helyiségekben er ősen javított, máshol javított mészhabarcs vakolat
készítend ő.
Bádogos munka: A kéményszegélyek, 0,75 mm-es alumínium lemezb ől készítend ők. A függ őeresz
csatornák is 0,75mm-es szinterezett alumínium lemezb ől készülnek 33 cm kiterített szélességgel
szinterezett vöröses barna színben. A tet ővápák a m űanyag elemeib ől készüljenek a fedéshez
illeszked ő színben.
Burkolatok: A helyiségekben az alaprajzon jelölt burkolatok készülnek. A vizesblokkokban a falakon
szintén égetett kerámia burkolat készül, I. osztályú min őségben hálósan rakva MAPEI ragasztóba
rakva min őségi csempe. A PVC burkolatok hegesztett kivitelben készítend ők. A többi burkolat a vakok
és gyengénlátók esélyegyenl őségének megteremtésére a kivitelei tervdokumentációban külön
burkolati terv szerint burkolásra kerül. Az udvaron az épület körüli járdák a rámpával, lépcs ővel
összhangban. A burkolatba eltér ő felületi érdesség ű elemek kerülnek beépítésre vakvezet ő sávként a
kiviteli terv burkolat kiosztása szerint.
Lakatos munka: A homlokzati zászlótartók, kapaszkodók, korlátok, fogódzók, kerékpártároló mind
rozsdamentes acélból készüljenek. A bejárat el őtti kiskapu és kerítés mez ők kovácsoltvas jelleg ű
horganyzott és mázolt felülettel el őregyártva készüljenek helyszínen a beépített fogadó elemekhez
csavaros kapcsolattal rögzítve. A mozgáskorlátozottak részére kapaszkodókat kell felszerelni.
Asztalos munka: A küls ő ajtók, ablakok h őszigetelt m űanyag nyílászárók. A bels ő ajtók pallótokos
vésett váztáblázatos vagy borított részben fa illetve üveg betétes ajtók. A gyengénlátók számára
kontrasztos színeltéréssel a tok és az ajtólap és falazat között. A kilincsek az esélyegyenl őség
biztosítására „L” alakban felfelé hajló (kampózó) vég űek és kontrasztosan eltér ő színük legyen az ajtó
lapoktól. A kerekesszékesek segítésére az ajtókra behúzó kapaszkodókat kell szerelni. Az ajtókra
illetve melléjük a falakra dombornyomott kontrasztosan eltér ő szín ű BRAILLE írással és logóval ellátott
információs tábla és a bejárat mellett információs térkép kerüljön a kerekesszékben ül ő ember
szemmagasságában felszerelve. A beépítésre kerül ő ajtó küszöb nélküli kivitellel készüljenek.
Üveges munka: A küls ő üvegezések h őszigetel ő üvegezéssel készülnek. A bels ő üvegezések 4mm-
es hengerelt mintás üveg tapasz illetve szorítóléc rögzítéssel, sziloplaszt tömítéssel készülnek. A
közlekedési útvonalba es ő ajtókon az átláthatóságot a kerekesszékesek számára biztosítani kell, de a
gyengénlátók számára az üvegen felt űnően jelölni kell annak ott létét, illetve véd őfóliával kell az
üvegfelületeket ellátni.
Szobafest ő-mázoló munka: A helységek színes diszperziós festéssel készülnek. A fa eresz illetve
homlok deszkák vörösesbarna mázolással. A bels ő nyílászárók mázolása a gyengénlátók számára
kontrasztos színeltéréssel készüljön a tok és az ajtólap és falazat között.
Földszint fölötti födém: alul-felül borított fagerendás födém, F.56. min őség ű f űrészelt
feny őgerendával alul lécvázon gipszkarton borítással, felül OSB vagy deszka borítással készüljön. A
födémen legalább 20 cm vtg táblás, lépésálló k őzetgyapot h őszigeteléssel. Alulról a födémre
függesztett gipszkarton borítás tervezett. A h őszigetelés páravédelmér ől gondoskodni kell.
Kémények: Az épületbe új füstelvezet ő tervezett. A tervezett füstelvezet ő csatornának minden
esetben gáztömörnek kell lennie. A kivitelezés során elkészül ő szerkezetnek meg kell felelnie a
35/1996. (XII.09.) BM r. T űzvédelmi szabályzat el őírásainak.
Tet őszerkezet: I. oszt. feny őfa szarugerendás, a szarufák rögzítése laposacél rögzít ő elemekkel,
hatlapfej ű facsavarokkal van biztosítva. A szaruállásokat ferdeirányú 2,5x12-es széldeszkával
összefogott er ősítéssel kell megoldani. A deszkákat és leceket a szarufákhoz legalább 2,6-65-ös
huzalszeggel kell rögzíteni. A szarufák tengely távolsága 90 cm-nél nagyobb nem lehet.
Héjalás: A tet ő fedése a cseréppel történjen. A lécezés mérete 5,0 x 3,0 cm-es I.osztályú feny ő lécb ől
készül alatta h ő visszaver ő fóliaterítéssel. A 20 fokos lejtés ű tet ő felületnél a fólia átfedéseit ragasztó
szalaggal kell ellátni.
7. PARKOLÓHELY SZÁMÍTÁS
Az építmények rendeltetésszer ű használatához szükséges, elhelyezend ő személygépkocsik számának
megállapítása a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet j) pontja szerint igazgatási, ellátó, szolgáltató és a
nem fekv őbeteg-ellátó gyógykezel ő építmény f őhelyiségeinek minden megkezdett 10 m2 nettó
alapterülete után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehet őségér ől kell gondoskodni.
Ennek megfelel ően a parkolóhely számítás: 18,00+9,69+10,26+12,38+12,38+17,82=79,99m2 azaz
8db gépkocsi parkolóhely szükséges. Ebb ől legalább 1 db mozgáskorlátozott parkoló kerül
kialakításra.
Az (OTÉK) 42.§.(7) bekezdése szerint fásításról kell gondoskodni 10 gépjárm űnél nagyobb befogadó
képesség ű felszíni parkoló esetében 4db parkoló helyenként 1 db nagy lombkoronát visel ő
környezett űrő túlkoros lombos fa telepítése szükséges:
Ennek megfelel ően lombos fát telepíteni nem kell.
8. KERÉKPÁRTÁROLÓ-HELY SZÁMÍTÁS:
Az (OTÉK) 42.§.(5) és azt módosító 182/2008.(VII.14.) Kormányrendelet 14.§.(2) bekezdése szerint A
teleken az 7.számú mellékletben 10. pontjában igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekv őbeteg-
ellátó gyógykezel ő minden megkezdett 100 m2 alapterülete után 1db kerékpár elhelyezését kell
biztosítani.
Ennek megfelel ően a kerékpártároló számítás: 117,06 m2 után 2 db kerékpártároló szükséges, amire
az udvaron a bejárat mellett kialakítandó kerékpártároló szolgál.
9. MUNKAVÉDELEM
9.1 MUNKAVÉDELMI TERVEZ ŐI NYILATKOZAT: MUNKAVÉDELMI TERVEZ ŐI NYILATKOZAT: Vonatkozó hatályos jogszabályok:
1) 2006. évi CXXIX. törvény a munkavédelemr ől szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
2) 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr ől egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
5/1993.(XII.26.) MüM rendelettel
3) 295/2006.(XII.23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi F őfelügyel őségr ől
4) 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellen őrzésr ől
5) 2006. évi CIX. törvény a kormányzati szervezetalakítással összefügg ő törvénymódosításokról
(többek között módosítja a munkaügyi ellen őrzésr ől szóló törvényt, illetve a munkavédelmi törvényt is)
A munkavédelemr ől szóló 2006. évi CXXIX. törvény, amely a 1993. évi XCIII. törvényt módosította,
amely korábban ugyancsak módosításra került a 1997. Évi CII. törvénnyel. Az így többször módosított
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr ől egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
5/1993.(XII.26.) MüM rendeletében az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekre vonatkozó el őírta, hogy a tervek
munkavédelmi megfelel őségét a tervdokumentációt készít ő tervez őnek tervez ő nyilatkozatában
szavatolnia kell. A fentiek értelmében kijelentem, hogy a tervdokumentáció a létesítmény biztonságos
üzemeltetésére és tervezésére vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok, szabályok és hatósági
el őírások alapján készült.
9.2 MUNKA- ÉS BALESETBIZTONSÁGI M ŰSZAKI LEÍRÁS:
1993.évi XCIII. Törvény a munkavédelemr ől II. fejezet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTET Ő
ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI : Általános követelmények: 18.§ (1)
Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése,
továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni véd őeszközök el őállítása gyártása, tárolása,
mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre
vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tulajdonos, technikai színvonal mellett
elvárható követelmények megtartásával történhet.
A 64/1980.MT rendelettel módosított 47/1979.MT. rendelettel, valamint az ennek végrehajtására
kiadott 31/1981.ÉVM utasítás értelmében kell a munkaterület berendezésénél a biztonságtechnikai és
balesetelhárítási rendszabályokat foganatosítani, a dolgozókat a helyszínen a fentiekre kioktatni , velük
a rendszabályokat betartatni. Általánosságban az MSZ.-04.900-83 szabvány el őírásai betartandók.
Személyek vagy tárgyak leesésének megakadályozására 1,0méternél nagyobb szintkülönbség esetén
a mellvéd nélküli szabad fal és födémnyílásoknál , állványszintek, munkaállványok küls ő felületén,
legalább 1,0 m magas korlátot és lábdeszkát vagy keretes huzalhálót kell felszerelni.
A födémnyílásokat és szabadba vezet ő falnyílásokat a folyó munkák területén a végleges szerkezet
elhelyezéséig kétsoros korláttal és legalább 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, ill. leesés ellen
védelmet nyújtó, rögzített záró elemekkel határolni.
Meglév ő építmények mellé kerül ő falak alapozásánál amennyiben az új létesítmény alapozási síkja ,
illetve a létesítend ő földmunka legalsó szintje magasabb mint a szakadó lapon belül lév ő létesítmény
alapozási síkja - a meglév ő falat és a hozzácsatlakozó födémeket méretezett dúcolással alá kell
támasztani.
Az épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményeit az MSZ 04.902.-83 szabvány
tartalmazza , ebb ől az alábbiakra hívom fel a figyelmet.
Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, az emelt szerkezet emel őgépr ől való
leadása, összeszerelése az épület stabilitását nem veszélyeztetheti építés közben.
A k őműves munkák vonatkozásában az MSZ 04.903.-83 szabvány el őírásai betartandók.
A falazó állás padozatának szintjér ől mért legfeljebb 1,40 m magasságig végezhet ő falazási munka.
A magasból való leesés elleni védelmet , a munkahely megfelel ő kialakításával, biztonságot nyújtó
berendezésekkel, állványokkal, és véd őeszközökkel kell biztosítani, ha ezek alkalmazására nincs mód
a dolgozót biztonsági övvel , ill. az MSZ 16677. szerint biztonsági hevederrel kell ellátni és kötelét
méretezett szerkezethez kell kikötni.
Az építkezés területén az 1,00 m - nél mélyebb árkokat, gödröket ideiglenes korláttal kell ellátni, és
éjszakára kell őképpen megvilágítani.
Az épít őipari munkák végrehajtása során az épület és az egyes szerkezeti elemek, segédszerkezetek
csatlakozásának munkabiztonságáról úgy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezés közben is
biztonságos legyen.
Az épület ideiglenes villámvédelme feleljen meg az MSZ 274 követelményeinek.
Az épít őipari munka végzése során gondoskodni kell arról, hogy feszültség alatt lév ő elektromos
vezetékkel való véletlen ütközés ne okozzon balesetet.
A hegesztési munkákat a külön el őírásoknak megfelel ően kell végezni.
A földmunkák és alapozási munkák során az MSZ 04.-904-83 . szabvány el őírásainak a betartása
kötelez ő. Ezek k��zül az alábbiakra kell különös figyelmet fordítani.
Kézi földmunkánál a munkaárok széle és a kiemelt földb ől képzett depónia között legalább 0,5 m
széles padkát kell képezni. A munkaárok szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad
terhelni, ha ducolás e teherb ől származó többlet terheket viselni tudja, erre méretezve van.
Géppel végzett földmunkánál a földmunka gépek felvonulási és elvonulási útját , mozgási területét ,
valamint átállási útvonalát teherbírási, állékonysági és űrszelvény biztonság szempontjából meg kell
vizsgálni, a földmunkagép mozgását a talaj állékonyságának figyelembevételével kell meghatározni.
Beton és vasbeton munkák biztonságtechnikai követelményeit az MSZ 04.-904-83 szabvány
tartalmazza.
Betonacél betét szerelésekor vágóollóval legfeljebb 12 mm átmér őig szabad vágni.
Betonacélt felmelegítéssel hajlítani tilos!
Betonszivattyúzásnál a szivattyú cs ővezeték hirtelen nyomásváltozásánál bekövetkez ő esetleges
felcsapódást megfelel ő rögzítéssel meg kell gátolni.
A 3,00 m -nél nagyobb ejtési magasság esetén csúszdát kell alkalmazni. A csúszdát elmozdulás ellen
megfelel ően biztosítani kell.
A zsaluzatot alátámasztó állványok az MSZ13010 szerintiek.
A zsaluzatokon a betonszállítás céljára a várható igénybevételeknek megfelel ően alátámasztott
járólapot kell készíteni.
A szabvány el őírásain túlmen ően az építési módra vonatkozó további biztonságtechnikai
követelményeket is be kell tartani.
Az épít őipari gépek telepítésekor az MSZ 04.-965-84 szabványban foglaltak az irányadók. A különböz ő
munkafázisokhoz tartozó gépek és segédeszközök üzemeltetési leírásban foglalt biztonságtechnikai
el őírásokat tudatosítani kell s a betartásukról maradéktalanul gondoskodni kell.
A betonozásra vonatkozó el őírásokat az MSZ 04.-803/5 és 803/6, MSZ 04.904-83 tartalmazza.
A betonkeveréket szilárd úton kell szállítani. A bedolgozás megkezdése el őtt a zsaluzatot ellen őrizni
kell , hogy kell ően szilárd e.
Az elektromos vibrátorral való munka megkezdése el őtt ellen őrizni kell , hogy a vibrátort leföldelték és
hogy a gép , annak kapcsolója és hozzátartozó vezetékek fizikailag rendben vannak , érintésvédelmük
biztosított.
A felszíni vizeket úgy kell elvezetni, hogy a csapadékvíz, sem a közlekedési sem a földm űvek
állékonyságát ne veszélyeztesse és talajmozgást, csúszást ne okozzon.
Az MSZ04.-900-83 szabvány azokat az általános követelményeket és biztonságtechnikai
ellen őrzéseket tartalmazza, melyet minden építési munkahelyen be kell tartani.
Oktatással fel kell készíteni a dolgozókat az aktuális munkafázis megkezdése el őtt az elvégzend ő
feladatokra, a balesetveszélyes tevékenységre, a veszélyforrásokra, a baleset megel őzés szabályaira.
Az oktatás tárgyát írásban rögzíteni kell. és a dolgozókkal elismertetésképpen alá kell íratni a
balesetvédelmi naplóba.
Fel kell hívni a figyelmet a munkahelyi rend és tisztaság fontosságára, valamint az egészségügyi
követelmények biztosítására.
A munkahelyek egészségügyi követelményeit a 2/ 1981./II.7./EÜM sz. rendelet tartalmazza.
Az építkezés helyszínét körül kell keríteni , hogy oda idegenek ne léphessenek be, a belépésre tiltó
táblák elhelyezése több, jól olvasható helyen szükséges.
A személyi és járm űközlekedési útvonalakat úgy kell biztosítani, hogy az űrszelvénybe idegen tárgy ne
kerülhessen.
10. ÜZEMELÉS TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS
1. BETEGFORGALOM
A leendõ páciensek az épületet egy bejáraton keresztül közelíthetik meg. A rendelésekre érkezõ
betegek a fõbejárati szélfogón át érkeznek a rendelõbe. Ez egyes rendelések elõtt az elkülönített
várókban ülhetnek le, ahol behívásukig várakozhatnak. A várókhoz vizesblokk tartozik,
mozgássérültek számára alkalmas kialakítással. Gyerekkocsi tárolás a fedett el őtér alatt megoldható.
Minden nap zárófertõtlenítés van a rendelõkben.
2. SZEMÉLYZET FORGALMA
Az orvosok, dolgozók, asszisztensek szintén a fõbejáraton keresztül jutnak az épületbe. A személyzeti
szociális lehetõséget az egyes rendel őkhöz kapcsolódó közös WC-mosdó egység biztosítja.
Munkaruhába történt átöltözés után mindenki a saját rendelési egységében tartózkodik.
Egy idõben az orvosok és szakasszisztensek létszáma: maximum 4-5 fõ.
3. ANYAGFORGALOM
3.1. TISZTA ANYAG FORGALOM
A gyógyítás, a kezelések során használatos tiszta, EH és steril anyagok az épület f őbejáratán
rendelési id őn kívül érkezik a házba. Ezek tárolására a rendel őkben terveztünk.
3.2. GYÓGYSZER-INFÚZIÓ - KÖTSZER FORGALOM
A gyógyítás, a kezelések során használatos gyógyszerek, EH anyagok szintén a f őbejáraton keresztül
érkeznek a házba, ahol az egyes rendelõkben, kerül elhelyezésre.
3.3. SZENNYES ÉS HULLADÉK ANYAG FORGALOM
A gyógyítás, a kezelések során az egyes betegellátó helyen keletkezõ szennyes Textília ideiglenes
tárolása a rendelés végéig a rendel őben majd utána a szennyes tárolóban történik. A veszélyes
hulladék tárolására külön központi raktárakat terveztünk. Az egyes rendelõkben a napi rendelési idõ
lejártával összegyûlt anyagokat elszállítják. A veszélyes hulladékokat ebben a tárolóba gyûjtik össze,
elszállításig. Amennyiben 48 órán belül ezen anyagok nem kerülnek elszállításra, hûtött tárolásukról
gondoskodni kell. (Pl. hûtõszekrény beállításával). A többször használatos szennyes textília az
egészségügyi létesítménnyel szerzõdésben álló mosodába kerülnek, termodezinfekciós mosásra.
A veszélyes hulladékok szintén szerzõdött hulladék megsemmisítõbe kerülnek elszállításra. A
kommunális hulladék átmeneti tárolására a hátsókertben elhelyezett kukák szolgálnak, amit a helyi
hulladékszállító szállít el a rendelõbõl. Szennyes mûszerek kezelése: A többször haszn��latos
mûszerek, eszközök a rendelõkben lév ő sterilizálóba kerülnek elhelyezésre. A mûszer fertõtlenítése az
elõírások szerint dokumentálható, nyomon követhetõ, így fertõzés esetén visszakereshetõ a sterilizálás
idõpontja, illetve a sterilizálást végzõ személy neve.
ORVOSTECHNOLÓGIA:
A szakrendelõk méretezése a tervezési programra és az ANTSZ egyeztetésre, a pályázati kiírás
követelményeire épül. Egy-egy rendelõ napi 4-8 órában fog üzemelni.
ELÕTEREK, VÁRÓK, KÖZLEKEDÕK
Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, latex alapú gombaölõ festékekkel.
Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok, pl. kerámia. Mindenhol hajlatlábazat
kiépítése szükséges, kerámia esetén hajlatlábazat profil rakható fel.
Bejárati ajtók: figyelembe kell venni a komplex akadálymentesítésrõl szóló tervezési segédletet, azaz
minimálisan 90 cm tiszta szélességû bejárati ajtóra van szükség. Duplaszárnyú ajtó esetében legalább
az egyik nyitható ajtószárny 90 cm kell legyen. Küszöböket mellõzni kell!
Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról.
Világítási hálózat: Közlekedõkön a tûzrendészeti elõírásoknak megfelelõen a menekülési irányba
akkumulátoros irányfények telepítése szükséges. Ez lehet egyedi akkumulátoros lámpa, vagy központi
inverteres, de ebben az esetben az invertertõl tûzgátló kábel kell, hogy fusson az adott tûzszakasz
határáig. A tûzjelzõnél hang és fényjelzés is szükséges az akadálymentesítés miatt is.
Általános megvilágítás: min.: 200 lux
Dugalj: A közlekedõre kb. 10 m-enként takarítógép csatlakoztatására szolgáló 230 V, 50 Hz-es
dugaljakat kell felszerelni. Várótermekben javasolt TV csatlakozási lehetõség kiépítése.
Légtechnika: Lehetõség szerint természetes szellõzés a biztosítandó, amennyiben ez nem lehetséges
kiegészítõ gépi szellõzéssel kell megoldani a szükséges légcserét. Nyomásviszonyok kiegyenlítettek,
szûrõfokozatok: B2 + C /EU-4, EU-8/ Légcsere: 2-3-szoros. A füst és hõelvezetésrõl mindig
gondoskodni kell az aktuális tûzrendészeti szabványoknak megfelelõen.
RAKTÁR (VESZÉLYES HULLADÉK)
Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, legalább az ajtótok magasságig falon csempe
készüljön.
Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Ilyen pl. a PVC, vagy kaucsuk,
Linóleum illetve a kerámia. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése szükséges, kerámia esetén hajlatlábazat
profil rakható fel.
Bejárati ajtók: minimálisan 75 cm tiszta szélességû ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell!
Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról.
Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 100 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú
fényforrással megoldani.
Dugalj: A helyiségben takarítás céljára és h űtőszekrény részére 1-1 db
Épületgépészet (víz, csatorna): A takarítószer raktárakban hideg-melegvizes kézmosót kell elhelyezni
csuklókaros csapteleppel, szappan, papírtörülközõ és könyökkaros fertõtlenítõszer-adagolóval.
Légtechnika: Gépi szellõzés, depressziós üzemmóddal, B2+C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel.
Légcsere: 6-8-szoros
TAKARÍTÓSZER KAMRA, MOSDÓK, WC-K, FÜRDÕK
Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, legalább ajtótok magasságig falon csempe.
Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Ilyen pl. a kerámia. A helyiséget
kenhetõ vízszigeteléssel kell ellátni. A helyiségekben padlóösszefolyó építendõ ki.
Bejárati ajtók: minimálisan 75 cm szélességû ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell!
Épületgépészet (víz, csatorna): Hideg-melegvizes hõfok-korlátozott kézmosót kell elhelyezni
csuklókaros csapteleppel, szappan, papírtörülközõ és könyökkaros fertõtlenítõszer-adagolóval. A
Takarítószer raktárakban javasolt elhelyezni hideg-melegvizes kombinált kézmosó-kiöntõt, szappan,
papírtörülközõ és könyökkaros fertõtlenítõszer-adagolót, illetve a felmosó víz elõállítást végzõ
fertõtlenítõszer keverõ-adagoló berendezést. Javasolt kiöntõ a takarítószer raktárban Ilyen pl. az
Agrikon – Alfa Kft. által forgalmazott G2 1666 N típusú lábon álló rozsdamentes acélból készült
kombinált kézmosó kiöntõ berendezés. Ez a gépész költségvetésben kell szerepeltetni. A kombinált
fertõtlenítõszer keverõ adagoló berendezés pl. a Dr. Weigert által forgalmazott NEOMATIK típusú
készülék. A fertõtlenítõszer keverõ- adagolóberendezésnek szükséges egy pontos elzáró szeleppel
ellátott hidegvíz kiállás a kiöntõ szélénél balra vagy jobbra 1300 mm magasan, hogy a takarító kocsit
alá lehessen tolni.
Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról.
Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 100 lux. Lehetõség szerint A energiaosztályú
fényforrással megoldani.
Dugalj: A helyiségben fertõtlenítõszer keverõ adagoló berendezésnek 1 db 230V, 50 Hz –es dugaljat
kel elhelyezni a kiöntõ felett, padló vonaltól 1600 mm magasan.
Légtechnika: Gépi szellõzés, depressziós nyomásviszonnyal, B2 + C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel.
Légcsere: 10-szeres, a WC-kben: 30-35 m3/óra
VIZSGÁLÓ, KEZELÕK, HÁZIORVOSI RENDELÕK, TANÁCSADÓ
Falfelületek: mosható, fertõtleníthetõ falfelületek, latex alapú gombaölõ festékekkel. A kézmosó körül a
falfelületet le kell csempézni.
Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése
szükséges.
Bejárati ajtók: figyelembe kell venni a komplex akadálymentesítésrõl szóló tervezési segédletet, azaz
minimálisan 90 cm tiszta szélességû bejárati ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell! Kívülrõl
kilincs helyett gomb található, kívülrõl csak kulccsal vagy mágneszár esetén kártyával lehessen nyitni.
Külsõ nyílászárók: Természetes megvilágítás szükséges, szükség esetén az ablakokat tûzõ nap elleni
védelemmel kell ellátni, illetve legalább egy ablakra szúnyogháló szerelendõ!!! A helyiségek a zajtól
védettek legyenek.
Épületgépészet (víz, csatorna): Hideg-melegvizes hõfok-korlátozott kézmosót kell elhelyezni
lengõkaros csapteleppel, szappan, papírtörülközõ és könyökkaros fertõtlenítõszer-adagolóval.
Mindehhez csatornakiállás szükséges. Orvosi mosdó kialakítása: - orvosi könyökkel mûködtethetõ
csaptelep; - szappanadagoló (amennyiben kombinált szappan és fertõtlenítõszert használnak, abban
az esetben ez elhagyható); - könyökkel mûködtethetõ kézfertõtlenítõszer adagoló; - papírtörülközõ
adagoló; - lábpedállal nyitható kuka
Villamosenergia ellátás: elektromedikai hálózatról, illetve biztonsági hálózatról amennyiben létesül.
Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 500 lux. Lehetõség szerint „A” energiaosztályú
fényforrással megoldani.
Dugalj: A helyiségben legalább 1 darab medikai tábla szerelendõ 2 db 230 V, 50 Hz –es, 10A-es
biztosítékkal, visszajelzõ lámpával 4 darab fali dugaljjal és EPHval. Amennyiben telepítésre kerül az
aggregátoros hálózat, úgy abban az esetben javasolt a kezelõkben, vizsgálókban elhelyezett 1db
gyógyszerhûtõknek folyamatos tápellátás biztosítani. Csúcsteljesítmény: (elektromedikai hálózatról)
2,5 kW/ helyiség, aminél 70 %-os egyidejûséget lehet számolni. EPH hálózat. Minden fémes tárgyat be
kell kötni. Fémszekrény, vizsgálóágy, csaptelep fém szifonja, ablak, stb.
Szünetmentes ellátás: Számítógépeknek vagy központi szünetmentes ellátás, megkülönböztetett színû
konnektorral, vagy max.15 perces helyi áramforrás kiépítése szükséges.
Gyengeáram: helyiségben számítógépes hálózat pályázat elõírásainak megfelelõen CAT 6-os SFTP
kábelezés, telefon szükséges.
Légtechnika: Természetes szellõzés biztosítandó. Igény esetén a rendelõk hûtése javasolt, oly
módon, hogy a hideg levegõ ne áramoljon közvetlenül a betegre, azaz legszerencsésebb megoldás az
ablak elé a falra felszerelt parapetes fain cool, amely alatt lehet takarítani.
Amennyiben a vizsgáló zárt terû, úgy abban az esetben gépi szellõzés szükséges, kiegyenlített
nyomásviszonnyal, B2 + C /EU-4, EU-8/ fokozatú szûréssel. Légcsere: 3-szoros. Elõírt ideális
hõmérséklet: Nyáron: kinti hõmérsékletnél 6 o C-kal hûvösebb. Télen: 23-24 o C Megjegyzés: Javasolt,
de nem kötelezõ, beruházói döntés kérdése, hogy a háziorvosi védõnõi rendelõket külön hûtsük, az
üzemeltetési költségek egyértelmû elszámolhatósága miatt.
KONZULTÁCIÓS SZOBA:
Falfelületek: mosható festékekkel kell festeni. A kézmosó körül a falfelületet, illetve a konyhapult feletti
részt 60 cm magasságig le kell csempézni (Padlóvonal felett 80 – 140 cm között.)
Padlóburkolatok: nagy kopásálló, rés és hézagmentes burkolatok. Ilyen, pl. a PVC, Linóleum, a
kaucsuk, illetve a kerámia. Mindenhol hajlatlábazat kiépítése.
Bejárati ajtók: minimálisan 90 cm szélességû bejárati ajtóra van szükség. Küszöböket mellõzni kell!
Külsõ nyílászárók: Természetes megvilágítás javasolt, de, ha az ablak fekvése szükségessé teszi,
akkor az ablakokat tûzõ nap elleni védelemmel kell ellátni. Legalább az egyik ablakszárnyra
szúnyoghálót kell felszerelni.
Villamosenergia ellátás: általános célú hálózatról.
Világítási hálózat: Általános megvilágítás: min.: 100 lux. Lehetõség szerint „A” energiaosztályú
fényforrással megoldani.
Dugalj: 3 db 230V, 50 Hz –es dugaljat kel elhelyezni a konyhapult fölé a padló vonaltól 1200 mm-re.
Csúcsteljesítmény: általános hálózatról 2,5 kW/ helyiség, aminél 70 %-os egyidejûséget lehet
számolni.
Épületgépészet (víz, csatorna): Hideg-melegvizes kézmosót kell elhelyezni hagyományos
csapteleppel, szappan, papírtörülközõ adagolóval. Mindehhez csatornakiállás szükséges.
A konyhapultba 1 medencés mosogató szükséges. Igény esetén a mosogatógépnek csatlakozást kell
biztosítani.
Légtechnika: Természetes szellõzés biztosítandó. Amennyiben a helyiség zárt terû, úgy abban az
esetben gépi szellõzés szükséges, depressziós nyomásviszonnyal, B2 + C/EU-4, EU-8/ fokozatú
szûréssel Légcsere: 3-4-szeres
HIGIÉNÉS ELÕÍRÁSOK
TAKARÍTÁSTECHNOLÓGIA, HIGIÉNÉS FEJEZET:
Az egészségügyi intézményekben alkalmazható fertõtlenítõ eljárásokat, a gyakorlatban használható
fertõtlenítõ szereket és módszereket, a higiénés rend kialakítását az Országos Közegészségügyi
Intézet Dezinfekciós Osztályának "Tájékoztató a fertõtlenítésrõl" címû kiadványa határozza meg, ezért
higiénés fejezetünkben teljes és minden részletre kiterjedõ leírást nem adunk, csupán a fõbb
szempontokat vesszük sorra.
TAKARÍTÓ SZEMÉLYZETRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK:
A takarításban résztvevõ dolgozók részére biztosítani kell a megkülönböztetett színû védõruházatot,
cégmegnevezéssel, logoval és névvel ellátott névkitûzõt. Gondoskodni kell a védõruházat mosatásáról
és a szükséges védõeszközök biztosításáról, ahogy az elõ van írva az egészségügyben (Dr. Pechó
Zoltán és Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a fertõtlenítésrõl. A betegellátásban és a járványügyi
gyakorlatban alkalmazható fertõtlenítõ eljárások).
AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY EGYSÉGEIRE VONATKOZÓ TAKARÍTÁSI
ELVÁRÁSOK FÕBB EGYSÉGEKRE BONTVA
KEZELÕK, VIZSGÁLÓ HELYISÉGEK
Heti 5 alkalommal
- ablakpárkányok és parapetek, villanykapcsolók, fûtõtestek fertõtlenítõ tisztítása,
- mosdók, mûszermosogató, és a körülötte lévõ csempe, csaptelepek, kézfertõtlenítõ adagoló
készülék, törülközõ-, papírtörölközõ tartó fertõtlenítõ lemosása naponta 2-szer, ill. szükség szerint,
- berendezési és felszerelési tárgyak fertõtlenítõ tisztítása
- vetkõzõfülkék berendezési tárgyainak fertõtlenítése,
- szekrények, ajtókilincs és az ajtókilincs körüli kéznyomok letörlése,
- padló fertõtlenítõ felmosása, beleértve a könnyen mozdítható eszközök alatti területeket is, naponta
kétszer, illetve. szükség szerint,
- minden gép, telefon eszköz tisztítása, amit a helyi átvevõ nem tilt meg.
- Szemetes edények kiürítése, szemeteszsák cseréje.
Hetente elvégzendõ feladatok
- csempézett felületek, mosható falburkolatok fertõtlenítõ tisztítása teljes magasságban,
- csempérõl, mosható falfelületekrõl szennyezõdés eltávolítása fertõtlenítõ tisztítása 1,8m magasságig
- pókhálózás szükség szerint
- ajtók teljes felületének fertõtlenítõ tisztítása,
- a szekrények külsõ felének és tetejének fertõtlenítõ tisztítása, szemetes edények fertõtlenítõ ki-, és
lemosás
- klimatizáló berendezés külsõ felületének fertõtlenítõ letisztítása,
- hûtõszekrények külsõ lemosása. A padló és falrész portalanítása, letisztítása 1,8 m –ig.
Évi 4 alkalommal elvégzendõ feladatok (csak alaptisztítást követõen végezhetõ)
- bútorok, berendezési tárgyak elmozdításával történõ fertõtlenítõ nagytakarítás,
- fûtõtestek lemosása,
- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése,
Speciális elvégzendõ feladatok
- akut szennyezõdés feltakarítása
- fertõzõ beteg kezelése, kötözése, vizsgálata után a veszélyes hulladék eltávolítása, fertõtlenítõ
takarítás
- mûszaki felújítás utáni nagytakarítás, lezárt helyiségek megnyitás elõtti takarítása, eseti megbízás
alapján
- havária* esetén szükséges tisztasági fokozat helyreállítása, a folyamatos betegellátás érdekében.
KONZULTÁCIÓS SZOBA
Napi (heti 7 alkalommal)
- szemetes edények kiürítése (napi 1 alkalommal), szemeteszsák cseréje, szemetes edények
fertõtlenítõ ki-és letörlése,
- padozat fertõtlenítõ felmosása
- mosogató medence, szárító, csaptelep, kézfertõtlenítõ adagoló készülék, csempe fertõtlenítõ
lemosása a mosogató medence körül,
- pult, szekrények, polcok tisztítása, berendezési tárgyak letörlése,
Heti egy alkalommal
- ablakpárkány, villanykapcsoló, falilámpa tisztítása,
- csempézett-és mosható falfelületek, ajtó fertõtlenítõ tisztítása,
- csempézett felületek, és mosható falfelületek, ajtók fertõtlenítõ tisztítása 1,8 m magasságban
- vízkõoldás a vizes helyeken
Havonta egy alkalommal (csak alaptisztítást követõen végezhetõ el)
- fûtõtestek lemosása,
- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, pókhálózás szükség szerint,
- lámpatestek portalanítása.
Évente 4 alkalommal elvégzendõ feladatok
- bútorok, berendezési tárgyak elmozdításával járó fertõtlenítõ nagytakarítás
- szemetes edények fertõtlenítõ ki-és letörlése,
- korábbi takarítóanyag lerakódás gépi eltávolítása,
- mennyezeti lámpák portalanítása, lemosása,
- pókhálózás.
Speciálisan elvégzendõ feladatok
- akut szennyezõdések azonnali feltakarítása.
MOSDÓK, WC-K,
Naponta (heti 7 alkalommal) elvégzendõ feladatok
- szemetes edények kiürítése napi 1 alkalommal, szemeteszsák cseréje, szemetes edény fertõtlenítõ
ki-és letörlése
- kapaszkodók fertõtlenítõ lemosása, napi egy alkalommal, WC-kben napi két alkalommal,
- mosdókagyló és a körülötte lévõ csempe, csaptelep, piperepolc tükör, törölközõtartó, kéz- és
fertõtlenítõszer adagoló készülékek fertõtlenítõ lemosása,
- összes berendezési-, felszerelési tárgy, betegemelõk stb. fertõtlenítõ lemosása,
- a padló fertõtlenítõ felmosása napi 2 alkalommal, az ambulancia és látogatói WC helyiségekben 2
alkalommal, illetve szükség szerint.
- WC-csésze, ülõke, öblítõtartály, piszoár tisztítása, WC lehúzók, fogantyúk, WC papírtartók
fertõtlenítõ lemosása, napi két alkalommal, illetve szükség szerint.
- szennyes, szemétgyûjtõ zsáktartó állvány, mûanyag tároló, fertõtlenítõ lemosása,
- szennyes textília, szemét elszállítása után a padozat felmosása minden alkalommal a szennyes
tárolókban.
- ajtókilincsek és a körülötte lévõ felületek fertõtlenítõszeres lemosása.
Hetente elvégzendõ feladatok
- szemetes edények fertõtlenítõ kimosása,
- ajtók tisztítása teljes felületen,
- csempézett felületek, mosható falfelületek fertõtlenítõ tisztítása teljes magasságban,
- ablakpárkány, villanykapcsolók, falilámpák tisztítása,
- összes vizes helyiség vízkõmentesítése,
Havonta elvégzendõ feladatok (csak alaptisztítást követõen végezhetõ el)
- fûtõtestek lemosása,
- csövek és 1,8 m feletti berendezési felszerelési tárgyak letörlése, pókhálózás,
- szellõzõ berendezés külsõ felületének, környezetének tisztítása,
- lámpatestek portalanítása.
Évente 4 alkalommal elvégzendõ feladatok (csak alaptisztítást követõen végezhetõ el)
- a helyiségek teljes fertõtlenítõ nagytakarítása,
Speciális elvégzendõ feladatok
- az elvégzett napi takarítás után a meglévõ jó állapot szinten tarása, akut szennyezõdések azonnali
feltakarítása,
- esetleges fertõzõ megbetegedés esetén a beteg távozása után záró fertõtlenítés végzése,
alkalmanként,
- mûszaki felújítás, tisztasági festés utáni pipere takarítása eseti megrendeléssel,
- lezárt helyiség megnyitás elõtti pipere takarítása, eseti megrendeléssel.
KÖZLEKEDÕK, FOLYOSÓK
Naponta, (heti 7 alkalommal ) elvégzendõ feladatok,
- szemetes edények kiürítése, szükség szerint (1-2) alkalommal, szemeteszsák cseréje, szemetes
edényrõl a szennyezõdések letörlése,
- berendezési, felszerelési tárgyak letörlése, a mosható felületekrõl a napi szennyezõdések
eltávolítása,
- ablakpárkányok, villanykapcsolók, fûtõtestek tisztítása,
- padozat tisztítása fekvõbeteg osztályokon napi 2 alkalommal reggel és délután, melyekbõl az
egyiknek gépi takarításnak kell lennie.
- a lábtörlõk tisztítása, porszívózása a bérelt (szennyfogó szõnyegek) kivételével,
- ajtókilincsek és az ajtók kilincs körüli felületrõl kéznyomok eltávolítása,
- betegkapaszkodók, korlátok, fali védõsávok fertõtlenítõ lemosása,
Hetente elvégzendõ feladatok
- folyosóhoz tartozó ajtók teljes tisztítása,
- szemetes edények fertõtlenítõ le-, kimosása
- betegek részére biztosított hûtõszekrények lemosása,
Havonta elvégzendõ feladatok
- fûtõtestek lemosása
- csövek és 1,8 m feletti berendezési és felszerelési tárgyak letörlése, pókhálózás,
- mosható falburkolatok fertõtlenítõ tisztítása teljes magasságban.
Évente 4 alkalommal elvégzendõ feladatok
- teljes fertõtlenítõ nagytakarítás,
- mennyezeti lámpák portalanítása, lemosása.
Speciálisan elvégzendõ feladatok
- az elvégzett napi takarítás után a meglévõ jó állapot szinten tarása, akut esetek azonnali megoldása,
- bevonatolás szükség szerint.
TAKARÍTÁSTECHNOLÓGIÁRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK
1. A 32/1980. (Eü.K.24.) Eü.M. sz. utasítás végrehajtásának kötelezõ szakmai irányelve, módszertani
útmutatója, valamint a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet figyelembe vétele kötelezõ érvényû a szolgáltatás
biztosítása során. Ugyancsak kötelezõen betartandók az OEK Módszertani Levelek.
2. Az intézetben használt fertõtlenítõ-és tisztítószerek OTH, OEK és OÉTI engedélyekkel kell
rendelkezzenek. A fertõtlenítõszerek, tisztítószerek típusa, koncentrációja a Megrendelõ Intézmény
higiénés Szolgálatával egyeztetésre kell kerüljön, melyrõl írásos jegyzõkönyvet kell készíteni. A külön
megbízásokra ugyanez vonatkozik.
3. A szakrendelõ higiénés Szolgálat a higiénés szemléken észrevételezett takarítási hiányosságok
esetén bármikor panasszal élhet.
4. A Megrendelõ szakrendelõ higiénés Szolgálata évente 4 alkalommal a Takarító cég képviselõjével
közös bejáráson gyõzõdik meg az Intézeti takarítottság állapotáról.
5. A fertõtlenítõ- és tisztítószerek a Megrendelõ által biztosított tároló helyiségben tûzvédelmi,
munkavédelmi és higiénés elõírásoknak megfelelõen kell tárolni a Takarító cégnek.
6. A dolgozók ruházatára a vonatkozó egészségügyi elõírások alkalmazandók a fertõtlenítõ mosás
vonatkozásában is. (Dr. Pechó Zoltán és Dr. Milassin Márta: Tájékoztató a fertõtlenítésrõl A
betegellátásban és a járványügyi gyakorlatban alkalmazható fertõtlenítõ eljárások)
7. Mopok, egyéb mosható textíliákra vonatkozóan ugyancsak az elõbb említett könyvben az
egészségügyre vonatkozó elõírásokat be kell tartani. Szükséges a rendszeres ellenõrzéshez hitelt
érdemlõ dokumentációval bizonyíthatóan kezelni a folyamatot (pl.: ISO elõírásban rögzítve).
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkezõ hulladékkezelésrõl
61 /1999. (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényezõk hatásának kitett munkavállalók egészségének
védelmérõl
27 /2000. (IX.30.) EüM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi
vizsgálatról és véleményezésrõl szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet módosításáról
11. AKADÁLYMENTESÍTÉS ESÉLYEGYENL ŐSÉG MEGTEREMTÉS
MŰSZAKI LEÍRÁSA
2005. január 1.-én lejárt az 1998. évi XXVI. számú “Esélyegyenlõségi” törvényben megfogalmazott
határidõ a középületek akadálymentesítésére vonatkozóan. Környezetünk azonban az emberek nagy
csoportja számára továbbra sem akadálymentes, annak önálló és természetes használata korlátozott.
Az akadálymentes épített környezetre vonatkozó jogi szabályok megvalósulása érdekében a kormány
intézkedési tervet hozott létre, amelyeket a 1015/2005 (II.25.) számú Kormány Határozatban foglalt
össze. A határozat rögzíti a közszolgáltatásokhoz történõ akadálymentes hozzáférhetõség
biztosításának végsõ határidejét. E szerint a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítését
ütemezetten, de legkésõbb 2010. december 31-ig el kell végezni.
Az általunk tervezett épület akadálymentesítést is tartalmaz a fentiek megtartása érdekében.
PARKOLÓK HELYE, MENNYISÉGE
• Az akadálymentes parkolóhelyek a célépület akadálymentesen használható bejáratához a lehetõ
legközelebb helyezkedjenek el.
• Az épület akadálymentesen használható bejárata a kijelölt parkolóhelytõl akadálymentesen
megközelíthetõ legyen.
• A parkolóhelytõl a járdák, gyalogutak lépcsõmentesen és a legrövidebb úton elérhetõek legyenek.
• A parkolókban 1 db akadálymentes parkolóhely legyen kialakítva.
• A parkoló merõlegesen mért minimális szélessége 3,50 m legyen beleértve az 1,50 m szélességû
közlekedõ sávot. A parkolónak biztosítandó minimális hosszúság a járdára merõleges vagy szöget
bezáró („halszálkás”) elrendezés esetén 5,50 m legyen figyelembe véve a gépjármûvek hátsó
részének, csomagtartójának megközelíthetõségét és használhatóságát.
A gépjármû megközelítésénél, a ki- illetve beszállásnál a gépjármû mellett legalább 1,50 méter széles
sávra van szüksége a kerekesszéket vagy egyéb segédeszközt használó személy számára. Az ajtó
nagy szögben történõ kitárhatósága segíti továbbá a mozgásukban kis mértékben korlátozott
személyek ki- illetve beszállását is. Két egymás mellett párhuzamosan elhelyezett parkolóhely
esetében egy közös közlekedõ sáv kialakítása is elegendõ.
• Az akadálymentes parkoló a könnyebb megtalálhatóság és az illetéktelen használat elkerülése
érdekében legyen megfelelõ jelöléssel ellátva. Táblával, burkolatfestéssel, járófelület váltásával
egyértelmûen jelezve legyen.
• A parkolóhelytõl az épület akadálymentes megközelítési útvonala folytonosan és követhetõ módon
legyen jelölve.
• A parkolók jó megvilágítása lehetõleg biztosítva legyen: a parkoló környékén lévõ szegélyek,
jelzések, járófelületek, automaták jól láthatóan, egyenletesen legyenek megvilágítva. A fényforrások
úgy legyenek elhelyezve, hogy azok káprázást ne okozzanak.
• Lehetõleg a parkoló egész területére legyen érvényes az akadálymentes kialakítás elve (burkolatok,
rácsok és fedelek kialakítása).
JÁRDA, GYALOGOS ÚTVONAL KIALAKÍTÁSA
• Az akadálymentes útvonalak folytonosak és követhetõ módon jelzettek legyenek.
• Az útvonalak szélessége 1,20-1,50 m legyen. Az útvonalon azonban a kerekesszékkel, történõ
megfordulás, kikerülés helyigénye - legalább 1,50 m átmérõjû szabad terület - helyenként biztosítva
legyen.
Gyalogosforgalomra alkalmas járdák, külsõ térben lévõ útvonalak lehetõleg egyenletes, sík felületûek
legyenek. Csúszásmentes kialakításra és tisztán tarthatóságra (hó és jég eltakarítása) figyelemmel
kell lenni.
• A különbözõ felületképzõ anyagok megválasztásakor figyelembe kell venni az anyagok tulajdonságait
(szín, érdesség, keménység), valamint hogy a kialakítandó felület milyen szerepet játszik az
érzékelésben. A felületképzõ anyagok variálása a vakok és gyengénlátók tájékozódását segíti
(például vezetõvonalak, akadályok elõtti figyelmeztetõ jelzések), ugyanakkor változatos járófelületek
alakulnak ki. Az így kialakuló felületképzés segíti az id ősek érzékelési, észlelési és
felfogóképességbeli képességeit.
JELÖLÉSEK KIALAKÍTÁSA ÉS MEGVILÁGÍTÁSA
• A jelzéseket célszerû szemmagasságban elhelyezni, a járófelülettõl mért 1,50 m magasságban.
• Az akadálymentes útvonalak jelzéseit folytonosan, követhetõ módon helyezzük el.
• A feliratok, magyarázó ábrák lehetõleg szimbólummal is legyenek kiegészítve. A szimbólumok
segítségével könnyen értelmezhetõ információkat nyújthatunk az id őseknek, értelmileg
akadályozott személyeknek valamint az adott nyelvet nem ismerõk számára.
• A jelzések, szimbólumok könnyen olvashatóak és észlelhetõek legyenek. Egyértelmû információt
nyújtsanak.
• A jelzések színkódolásával gyorsíthatjuk az információközlést: az épületen belül következetesen
alkalmazott azonos színû jelzések gyorsabb információközlést tesznek lehetõvé. Például a piros
színû jelzések tiltást közvetíthetnek, a sárga színû jelzések veszélyre hívhatják fel a figyelmet.
• A feliratok méretét az észlelési távolságnak megfelelõen kell megválasztani. A betûköz és szóköz
mérete a betûméret függvénye.
• Jól olvasható betûtípust kell használni. Félkövér talp nélküli jó arányú, például Gill vagy Helvetica
betûcsalád alkalmazása ajánlott.
• Az információkat a háttérhez képest kontrasztosan kell megjeleníteni. Kék háttéren sárga
színkombináció a legjobban érzékelhetõ. Matt háttér és feliratok alkalmazásával a jelzések
káprázásmentes kialakítását biztosíthatjuk.
• A megvilágítás mértéke befolyásolja a színek és kontrasztok érzékelését, ezért a járófelületek és
jelzések megfelelõ megvilágítását biztosítsuk: feliratok, szimbólumok, járófelületek,
szintkülönbségek, irányváltások, berendezési tárgyak könnyen észrevehetõen, egyenletesen
legyenek megvilágítva. A fényforrások úgy legyenek elhelyezve, hogy azok káprázást ne okozzanak.
LEJTÕK (RÁMPÁK):
• Egy lejtõkar legfeljebb 0,45 m szintkülönbséget hidalhat át.
• 2 cm alatti szintkülönbség áthidalásához lejtõ kialakítása nem szükséges.
• 17 cm-nél nagyobb szintkülönbség áthidalásához kétoldali szegéllyel és korláttal ellátott
maximum 5%-os lejtésû rámpa alkalmazható.
• A lejtõkar szélessége annak forgalmától függ, de legalább 1,20 m legyen.
• A lejtõt illetve rámpát oly módon kell kialakítani, hogy az induló, valamint az elérendõ szinten legalább
1,50x1,50 m-es vízszintes, szabad terület legyen a negyedfordulatos megközelíthetõség biztosítására,
vagy 1,50 m hosszú vízszintes terület az egyenes megközelítéshez. A csúszásmentes járófelület
kialakításra valamint az idõjárási hatások elleni védelemre figyelemmel kell lenni.
• A lejtõkarok kezdetét és végét a burkolaton jelezni kell színbeli és érdességbeli váltással.
• A lejtõ jó megvilágítása biztosítva legyen.
• A rámpa mindkét oldalán kétsoros-, a járófelülettõl számított 0,70 m illetve 0,95 m magasságban
kapaszkodót kell elhelyezni. A korlát kialakítására vonatkozó követelményeket lásd a B.5. fejezet
alatt.
• A kerekesszék legördülésének megakadályozása érdekében a rámpa min. 7,5 cm-es szegélyezéssel
legyen ellátva. Mellvédfallal vagy fal mellett kialakított rámpák esetén a szegélyezés elhagyható, de
a falburkolat védelme érdekében alsó korlát elhelyezése ajánlott.
KORLÁTOK KIALAKÍTÁSA
• A rámpa valamint a lépcsõ mindkét oldalán kétsoros, a járófelülettõl számított 0,70 m illetve 0,95 m
magasságban kapaszkodót kell elhelyezni. Az alsó korlát az alacsonyabb testméretû használóknak,
például az idõsebbeknek nyújt megfelelõ megkapaszkodási, megtámaszkodási
lehetõséget.
• A kapaszkodók a pihenõkben is folytonosak legyenek, valamint a lépcsõkar illetve lejtõ elejétõl és
végétõl való korláttúlnyúlás 0,30 m legyen.
• A kapaszkodók könnyen megmarkolhatóak legyenek, és megfelelõ támaszt nyújtsanak. 4,5-5 cm
átmérõjû kör keresztmetszetû markolat kialakítás ajánlott, melynek faltól való távolsága 4,5 cm
legyen.
• A kapaszkodók lekerekített, határozott véggel legyenek lezárva.
• A korlátok lehetõleg könnyen észrevehetõek, környezetüktõl eltérõ színnel készüljenek a látásukban
korlátozottak segítése, tájékoztatása érdekében.
• A korlát lehetõleg olyan anyagból készüljön, amely érintésre nem hideg, például keményfa vagy
mûanyag bevonatú acél. Allergiát okozó anyagok használatát kerüljük.
• A kiesés veszélyének elkerülése érdekében valamennyi áttört korlát, rács legfeljebb 12 cm-es
nyílásszélességgel rendelkezzen.
• A korlát alsó szakaszán kerüljük a vízszintes elemek használatát, a korlátra felmászás
megakadályozása érdekében.
• A korlát kialakítása olyan legyen, hogy azon ne lehessen lecsúszni, ugyanakkor a folyamatos
megkapaszkodási lehetõséget ne akadályozza
MEGKÖZELÍTÉS, HASZNÁLATI HELYIGÉNYEK
• Az ajtó azon oldalán, ahová nyílik, a zárszerkezet felõli részen legalább 0,55 m széles szabad sáv
legyen biztosítva a nyílás szélességi méretén túlmenõen. Az ajtó másik oldalán 0,30 m széles szabad
sáv legyen biztosítva a zár megközelíthetõsége, illetve használhatósága érdekében.
• A bejárat elõtt a megfelelõ vízelvezetés biztosítására elhelyezett rácsok nyílásainak mérete a
balesetmentes közlekedést nem akadályozva maximálisan 2x2 cm legyen. Hosszirányú nyílások
lehetõleg a mértékadó forgalomra merõlegesen helyezkedjenek el.
AJTÓK, NYÍLÁSOK KIALAKÍTÁSA
• A bejárat szélessége annak forgalmától, az egyidejûleg használók átlagos számától függ. Az
akadálymentes közlekedésre is alkalmas szabad nyílás mérete a 90°-ig kitárt ajtószárny belsõ
felülete és a szemközti ajtótok között mérve 0,90 m-nél kisebb ne legyen. A bejárat ajánlott szabad
magassági mérete 2,10 m legyen.
��� Kétszárnyú ajtók beépítése esetén az egyik szárny nyitva tartásával biztosított legyen az
akadálymentes közlekedéshez szükséges keresztmetszet. Aszimmetrikus ajtószerkezet kialakítása
ajánlott.
• Az ajtólapon lehetõleg üvegezés legyen biztosítva az ajtó nyitásának láthatósága és a forgalom
biztonsága érdekében. Az ajtólap üvegezése a padlószinttõl mért 0,30 m magasság alá lehetõleg ne
nyúljon. Mélyen üvegezett ajtók esetében az üvegezés biztonsági üvegbõl készüljön.
• A küszöb kialakítását kerüljük! Ha ez nem elkerülhetõ, akkor az maximum 2 cm magas és lehetõleg
legömbölyített legyen
ZÁRSZERKEZETEK, AUTOMATIKÁK, EGYÉB ESZKÖZÖK
• A zárszerkezetek, kilincsek és egyéb kezelõeszközök legyenek úgy kialakítva, hogy azok akár egy
kézzel is könnyen foghatóak, mûködtethetõek legyenek, erõs szorítást, tekerést illetve forgatást
használatuk ne igényeljen. Kerüljük a forgógombok elhelyezését. Lekerekített, U alakú kilincses
zárszerkezet kialakítása ajánlott, melynek vastagsága 2,5 cm, valamint az ajtólap és kilincs közötti
távolság 4,5 cm.
• A nyitáshoz szükséges erõ (tolás vagy húzás) nyíló ajtók esetében a 20 N-t lehetõleg ne haladja meg.
Az ajtózáró berendezések úgy legyenek beállítva, hogy ellenállásuk ne haladja meg a 30 N-t és a
zárideje -az ajtószárny 70°-os nyílásától a zárolda li 7,5 cm-es nyílás eléréséig eltelt idõ- legalább 3
másodperc legyen.
• Az összes kezelõszerv a padlószinttõl 0,90 és 1,10 m közötti magasságban legyen elhelyezve.
• A kezelõszervek – nyomógombok, kaputelefonok – megfelelõ használhatósága érdekében
megkapaszkodásra alkalmas korlát elhelyezése ajánlott a járófelülettõl mért 0,95 m magasságban.
JELÖLÉSEK ÉS MEGVILÁGÍTÁS
• A bejárat jelzéseit ( csengõ, információs térkép vagy tábla, feliratok és egyéb információk), úgy kell
elhelyezni, kialakítani és megvilágítani, hogy azok a gyengénlátók számára is könnyen megtalálhatóak,
felismerhetõek legyenek, valamint kerekesszékben ülve is.
Továbbá figyelembe kell venni az értelmileg akadályozott és siket emberek igényeit is egyszerû
szimbólumok, valamint információs táblák elhelyezésével.
• A bejárat, ajtók keretszerkezete lehetõleg legyen a környezetétõl eltérõ színnel, kontrasztosan
kialakítva a jobb tájékozódás biztosítása érdekében.
• A balesetmentes és kényelmesebb használhatóság érdekében ajánlott a járófelületen a nyíló ajtók
nyílási ívének jelölése a burkolat felületének illetve színének váltásával.
• A bejárat környékén a hallássérülteknek legyen biztosítva indukciós nyak perec.
• Kétszárnyú ajtókon az állandóan használt ajtószárny könnyen értelmezhetõen és érzékelhetõen
jelölve legyen
• A nagy üvegtáblás ajtók szárnyait a gyengénlátók számára is látható módon kell kialakítani, a
járófelülettõl mért 1,50 m magasságban elhelyezett jelzésekkel kell ellátni.
• Az elõtérben jól látható és könnyen értelmezhetõ jelzések elhelyezése szükséges, amelyek
egyértelmû tájékoztatást adnak a megközelíthetõségrõl. Az épület kifüggesztett alaprajza tovább
fokozza a tájékozódóképességet, megfelelõ információt nyújt az épületben lévõ funkciók
elhelyezkedésérõl és azok megközelíthetõségérõl. Az alaprajzi térképek tapintható kialakítása a
látáskárosultak igényeit is kielégíti.
• A bejárati elõtérben, ügyfélforgalmi térben lévõ funkciók megfelelõ elrendezése, a padlóburkolat
színbeli és felületbeli váltása segítse a tájékozódást.
• A szélfogónak legyen megfelelõ megvilágítása. Biztosítson egy átmeneti teret, ahol a szem
alkalmazkodni képes a külsõ és a belsõ fénykülönbségekhez.
MÉRETEK, HASZNÁLATI HELYIGÉNYEK
• A folyosó padló és fal csatlakozási sarkában egy gyengénlátó egyén tudja tartani a fallal való
kapcsolatot és ezzel a tájékozódási képességét. A folyosó padlóburkolatán a felületi színének és
érdességének váltásával iránymutató elemeket és falmelletti vezetõsávot kell kialakítani.
• A folyosón biztosított legyen a kerekesszékkel történõ megforduláshoz szükséges 1,50 m átmérõjû
környi szabad terület.
• A fal síkjából kiugró elemek a folyosó szabad szélességét ne csökkentsék
AJTÓK, NYÍLÁSOK KIALAKÍTÁSA
• Az ajtók elõtti manõverezéshez – az ajtóra való ráforduláshoz – megfelelõ hely biztosítása
szükséges. Az 1,20 m szélességû közlekedõrõl a helyiségbe nyíló ajtó esetén 1,50 m hosszúságú,
illetve kifelé nyíló ajtó esetén 2,20 m hosszúságú szabad tér legyen biztosítva.
• Az ajtó azon oldalán, ahová nyílik, a zárszerkezet felõli részen legalább 0,55 m széles szabad sáv
legyen biztosítva a nyílás szélességi méretén túlmenõen. Az ajtó másik oldalán 0,30 m széles szabad
sáv legyen biztosítva a zár megközelíthetõsége illetve használhatósága érdekében. Ajtófülkékbõl
nyíló ajtók esetén a falfülke, a nyílás szélességén felül a kilincsoldalon kialakított 0,55 m széles
sávval hosszabb legyen, biztosítva a megfelelõ megközelíthetõséget
JÁRÓFELÜLETEK, PADLÓBURKOLATOK
• Az akadálymentes közlekedõk csúszásmentes, szilárd és könnyen tisztán tartható burkolattal
rendelkezzenek.
• A vezetõsávok kialakíthatósága érdekében használjunk olyan padlóburkoló anyagokat, amelyeknek
van színbeli és felületi választéka.
• A közlekedõ padlóján elhelyezkedõ rácsok nyílásainak nagyságát maximálisan 2x2 cm-nek kell
megválasztani.
• Kerüljük a magasfényû, csillogó padlók és mennyezetek alkalmazását, amelynek tükrözõdése
káprázást okozhat, zavarja a tér érzékelését a gyengénlátók számára
FALAK
• A helyiségekben alkalmazott anyagok és színek megválasztásánál vegyük figyelembe, hogy a
felületképzések anyaga és színe befolyásolhatja az épület hõkomfortját, belsõ klímáját és
akusztikáját.
• A falak lábazati részének a védelme biztosítva legyen védõlemez, lábazati burkolat kialakításával a
falak védelmét a kerekesszékes forgalomból adódó sérülések elkerülése érdekében alsó korláttal
ajánlott biztosítani. A pozitív falsarkok védelmét élvédõvel szükséges megoldani.
• A tér érzékelését a falfelület tükrözõdése, illetve padlóig érõ, keret nélküli falitükör, üvegezett felület
nem zavarhatja.
• A járófelületen a burkolat színbeli és felületbeli váltásával vezetõsávok, és az akadályok elõtt (pl .
folyosó terébe nyíló ajtószárny, falra szerelt berendezés, stb.) figyelmeztetõ jelzések legyenek
kialakítva.
• A váratlan akadályok veszélyt jelentenek a vakoknak és csökkent látóképességûeknek. Ezért a
járófelület síkjától 0,30 m-nél magasabban lévõ, a falból 10 cm-nél jobban kiugró elemek alatt bottal
érzékelhetõ jelzés legyen elhelyezve. A szabadon álló oszlopok, állványok is bottal kitapinthatóak
legyenek.
• Könnyen érthetõ és egyértelmû irányjelzések elhelyezése szükséges.
• Hallássérültek kommunikációjához megfelelõ akusztikus környezetet és világítást kell biztosítani a
szájról történõ olvasás, jelbeszéd alkalmazása, valamint jó a hangérzékelés érdekében).
• A közlekedõ egyenletes megvilágítása legyen biztosítva. A világítótestek úgy legyenek elhelyezve,
hogy azok káprázást, elvakítást ne okozzanak
AKADÁLYMENTES WC-MOSDÓ, ZUHANYZÓ
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
• A tervezett épületben az el őírt legalább egy olyan illemhely biztosított, amelyet kézzel vagy
elektromos hajtású kerekesszékkel, illetve segédeszközzel segítség nélkül és segítséggel is meg lehet
közelíteni és használni.
• Figyelembe véve a személyi segítõ (ápoló) esetleg ellentétes nemét, továbbá azt a tényt, hogy a
mozgásukban korlátozottak a WC vagy mosdó használatakor sokszor több idõt igényelnek, a
közlekedõbõl önállóan nyíló, akadálymentes WC-mosdó helyiséget terveztem kialakítani. Ebben a
helyiségben babaápoló és pelenkázó funkció is elhelyezésre kerüljön, mely ezáltal kerekesszékkel is
elérhetõvé válik.
• A tervezett akadálymentes illemhely a n ők számára is legyen használható! Ne csak a kerekesszékes
használók igényeit vegyük figyelembe.
MÉRET, MEGKÖZELÍTÉS
• WC ajtó megfelelõ szélességû, könnyen nyitható (jól megmarkolható, U alakú
kilincs), és kerekesszékben ülve is zárható (ajtóbehúzó korlát) legyen. Olyan reteszelõ berendezést
alkalmazzunk, amely kézsérültek számára is könnyen használható, valamint amely lehetõvé teszi,
hogy vészhelyzet esetén az ajtót kívülrõl is ki lehessen nyitni. A veszély csökkentése és a szabad
hely biztosítása érdekében az akadálymentes illemhely ajtaja kifelé nyílik.
• A helyiségben biztosított a kézzel hajtott kerekesszéket használó részére a 180 fokos
megfordulás lehetõsége.
• A WC úgy legyen elhelyezve, hogy egy aktív használó kerekesszékbõl történõ átülése lehetséges
legyen. Továbbá az esetleges segítõ személy számára is megfelelõ hely legyen biztosítva a WC
mögött, illetve kissé mellette.
• A tervezett használat párhuzamos megközelítéssel: a használó a kerekesszékkel párhuzamosan áll a
WC-csésze mellé
– vagyis annak oldalán minimum 0,90 m széles hely biztosított – úgy, hogy a kerekesszék
ülõfelületének elülsõ vége és a WC ülõke eleje egy vonalban legyen. A kerekesszék kerekeinek
megfelelõ helyet kell biztosítani, vagyis a WC-csésze úgy helyezkedjen el, hogy a fal és az ülõke
elülsõ síkja között legalább 0,70 m legyen.
FELÜLETEK, ANYAGOK
• A vizes helyiségekben még vizes állapotban is csúszásmentes padlóburkolat biztosítása szükséges.
Könnyen tisztítható padlók, falak és szerelvények legyenek elhelyezve.
• Balesetveszélyt jelentõ éles és kiálló sarkok ne legyenek.
• Kerüljük az olyan anyagok alkalmazását, melyek allergiát okozhatnak: például nikkel és króm
bevonatok.
• Az égési sérülések elkerülése érdekében a lefolyócsõ, valamint a vízvezetékek, forró felületek
szigeteléssel legyenek bevonva, védelemmel legyenek ellátva.
 WC-MOSDÓ BERENDEZÉSEI
• A WC-ülõke a padlószinttõl lehetõleg 0,46 - 0,48 m magasan helyezkedjen el. Magasított WC-csésze
megfelelõ a kerekesszékes használóknak, valamint azoknak, akik reuma illetve részleges bénulás
miatt nehezebben tudnak leülni vagy ülõ pozícióból felemelkedni.
• WC két oldalán kapaszkodó legyen beépítve úgy, hogy az a padlószinttõl 0,75 m magasan
helyezkedjen el. A párhuzamos illetve diagonális megközelíthetõség valamint az ápoló helyigényének
biztosítására a WC csésze tér felöli oldalán (oldalain) felhajtható kapaszkodókat célszerû alkalmazni.
A kapaszkodón elhelyezett papírtartó könnyen elérhetõ mindenki számára, segítséget jelenthet a
használónak egyensúlyzavarok, szédülés vagy csökkent erõnlét esetén.
• Állítható magasságú, konkáv peremkialakítású, könyöklõ résszel ellátott mosdó elhelyezése ajánlott.
Az ilyen mosdókialakítás illetve annak dönthetõsége lehetõvé teszi, hogy a kerekesszékes használó
megfelelõen a mosdókagyló fölé tudjon hajolni, hogy arcát és karjait megmoshassa. A mosdó
megközelíthetõsége, a térdszabad kialakítás és a lábtámasz helyigénye miatt a mosdókagyló
pereme a padlószinttõl 0,86 m magasan legyen, valamint a fal síkjától 0,55 m álljon ki.
• A mosdó megközelíthetõségéhez minimum 0,80 m széles és 1,20 m hosszúságú szabad hely
biztosított.
• A tükör reflektáló felületének alja legfeljebb 0,90 m-re legyen a padló síkjától. Olyan magas tükör
kerüljön elhelyezésre, hogy az állva és ülve is teljes értékûen használható legyen. Döntött illetve
dönthetõ tükör is alkalmazható. A döntõszerkezet állítókarának elhelyezkedése akadálymentes
használhatóságot tegyen lehetõvé.
• Forrázásgátlóval ellátott egykaros keverõ csaptelep beépítése ajánlott. Karral, nyomógombbal
indítható WC-öblítõ ajánlott. A helyiségben lévõ összes kiegészítõ elem(kapcsolók, szappantartó,
törülközõtartó, kézszárító) ülõ és álló helyzetben is elérhetõ és könnyen használható legyen.
• Az égési sérülések elkerülése érdekében a lefolyócsõ, valamint a vízvezetékek, forró felületek
szigeteléssel legyenek bevonva, védelemmel legyenek ellátva.
• Ülõ állapotban is elérhetõ akasztó legyen elhelyezve a padlószinttõl mért 1,20 m magasságban. A
helyiségben lehetõleg legyen rakodó polc is biztosítva.
• A szappantartó, törölközõtartó a mosdó mellett elérhetõ magasságban legyen elhelyezve. A WC-
papír tartó úgy legyen elhelyezve, hogy az a WC-ülõkén ülve is elérhetõ magasságban és távolságban
legyen. Ezen kiegészítõ berendezéseket ajánlott a 0,90-1,10 m közötti sávban elhelyezni.
MEGVILÁGÍTÁS, INFORMÁCIÓS RENDSZEREK
• A helyiség általános, jó megvilágítása szükséges. A tükör fölött helyi világítás legyen biztosítva úgy,
hogy az káprázást ne okozzon.
• A padlóról és a WC-rõl (a padlón fekve vagy a WC-n ülve) elérhetõ távolságra segélyhívó
berendezés legyen elhelyezve, mely látható és hallható figyelmeztetõ jelzést ad, és a nevel ői és vezet ői
irodába legyen bekötve.
• A WC-ben elhelyezkedõ valamennyi eszköz megfelelõ használhatóságához egyértelmû használati
utasítás és információ legyen biztosítva

Alsószuha Község Önkormányzata

street: Dózsa György utca 3.

Mónusz Kft.

street: Rákóczi út 4.

street: Rákóczi u. 4.


currency: HUF

measure: electronicBids

name: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

documentType: awardNotice

scheme: CPV

title: Budapest XIV. kerület területén Rózsavölgyi utca (Bosnyák tér – Szabács u.) parkoló építés és közvilágítás létesítése”

description:
Tárgy: Budapest XIV. kerület területén Rózsavölgyi utca (Bosnyák tér – Szabács u.) parkoló építés és közvilágítás létesítése
Mennyiségek:
Aszfalt: 125 m3
Térkő: 125 m2
D315 PVC-U cső: 67 fm
Füvesítés: 404 m2
Díszcserje ültetés: 251 db
Lámpaoszlop: 6 db
Lámpakar: 6 db
Lámpatest: 6 db
1 kV-os kábel: 60 m
Kábelfedlap: 150 db

awardCriteria: priceOnly

procurementMethod: limited

awardCriteriaDetails: PRICE: 100

mainProcurementCategory: works

procurementMethodDetails: Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

street: Pétervárad Utca 2.

countryName: HU

Rönk-Vár Kft.

street: Szabadság út 116.

initiationType: tender


name: PRESS-CON TEAM Kommunikációs és Tanácsadó Kft.

name: Tiszántúli Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Felügyelőség

title: „Nemzetközi jelentőségű repülőtér és környezete vízgazdálkodási helyzetének javítása” KEOP-7.9.0/12/-2014-0039 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátása

description:
Nemzetközi jelentőségű repülőtér és környezete vízgazdálkodási helyzetének javítása” KEOP-7.9.0/12/-2014-0039 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó PR és feladatok teljes körű ellátása
• Kommunikációs (cselekvési) terv készítése;
• Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése;
• Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése;
• Internetes honlap készítése, a meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése;
• Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése.
Ajánlattevő feladatát képezi, a „Projekt„-hez kapcsoldó PR és tájékoztatási feladatok ellátása, melyet a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” és az Arculati kézikönyv” dokumentumok alapján az I. sz. kommunikációs csomagnak megfelelő tartalommal kell megvalósítani, illetve a jelen felhívás mellékletét képező „Feladat leírás”-ban részletezetteket is figyelembe kell venni.
(A Támogató honlapjáról (www.nfu.hu/doc/25) az „Arculati Kézikönyv”, és a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című Útmutató letölthető.)

mainProcurementCategory: services

street: Hatvan utca 16.

roles: buyer supplier

street: Ember Pál u. 21.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

street: Piac Utca 54


name: KÉK- KREATÚRA Rekreációs és Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.

title: Vállalkozási szerződés az ajánlatkérő mályinkai rekreációs házának építési munkáira.

awardCriteria: ratedCriteria

awardCriteriaDetails:
Ajánlati ár: 60
Teljesítési határidő naptári napokban kifejezve (min 300 nap-max 400 nap): 15
Vállalt jótállás időtartama hónapokban kifejezve (min 18 hónap, max 60 hónap): 25

street: Mátyás király utca 6. 1. em

Győrfi Gábor Egyéni Vállalkozó

street: Lillafüredi út 26.


description:
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. részére beton beszerzés az alábbi részek szerint:
1. rész: C 8/10 XN (H) – 16 - F1: 6 M Ft -40% keretösszegben
2. rész: C 16/20 XN (H) – 16 – F1: 5 M Ft -40% keretösszegben
A részletes műszaki leírását a dokumentáció, a feladat részletes leírását a szerződés-tervezet tartalmazza.

procurementMethod: selective

awardCriteriaDetails:
Ajánlati ár (nettó HUF/t): 70
Ajánlattevő keverőtelepe és Ajánlatkérő telephelye közötti távolság (km): 30

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: Hirdetmény nélküli tárgyalásos

street: Üllői út 423.


title: kivitelezési szerződés

title: A Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium (5553 Kondoros, Iskola utca 2/6., hrsz: 2068) - napelem rendszer telepítése a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0066 azonosítószámú projekt keretében ”

description:
144 db 255 Wp teljesítményű monokristályos napelem modul telepítése, az ehhez szükséges rögzítési, kábelezési és egyéb villamos szerelési munkák ellátása, inverter telepítése, szükséges engedélyeztetési, tervezési munkák ellátása, villámvédelmi feladatok ellátása, teljes körű üzembe helyezés rendszerbe integrálás a kivitelezési tervdokumentációban foglaltak szerint.

A nyertes ajánlattevőnek a teljesítés során fokozottan együtt kell működnie az építészeti, épületgépészeti és épületvillamos fejlesztések kivitelezőjével a teljesítés összehangolása érdekében.
Részletes feltételeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

Kondoros Város Önkormányzata

street: Hősök tér 4-5.

Békés-Vill Kft.

street: Dózsa u. 3.


name: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

title: Vállalkozási szerződés

description: A TÉBA rendszer éles indulását követő fejlesztési igények megvalósítása.

street: Váci Út 35.

T-Systems Magyarország Zrt.

street: Budafoki út 56.


name: Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház

name: Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

title: Megbízási szerződés

title: Megbízási szerződés rendezvényszervezésre.

description:
Tárgya:Rendezvényszervezés
Mennyisége:Rendezvényszervezés az alábbiakban részletezettek szerint:
• Partnerségi munkacsoport működtetése kapcsán tervezett munkacsoport megbeszélések szervezése és helyszín biztosítása
• 4 betegklubhoz helyszín biztosítása, a klubokba érkező vendégszakértők koordinálása, a klubfoglalkozásokon szükséges eszközök előkészítése
• Együttműködő partnerként bevont orvosok számára kreditpontos előadás szervezése, a rendezvényhelyszín biztosítása
• Munkaértekezletek szervezése és terem biztosítása
• „E-menü” programzáró rendezvény szervezése, helyszín biztosítása
• Lelki egészség helyi, kisközösségi programjainak (Menta-nap) megvalósítása során tervezett tevékenységek szervezése, lebonyolítása
• „Családi Egészségnap”program szervezése
• „Fessünk Zöldséget a Falra” ifjúsági rendezvénysorozat megszervezése
• „Kistérségi 24 órás kispályás focimérkőzés” megszervezése
• „Majális napi Táncház” rendezvény megszervezése
a dokumentációban megtalálható feladatleírásban (műszaki leírás) részletezettek szerint.

street: Fő utca 66.

street: Hősök tere 6.


title: A békéscsabai kormányablak tervezése és kivitelezése

title: Vállalkozási szerződés

description:
Tárgy:
A Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. szám alatt létesítendő kormányablak tervezési és kivitelezési munkálatai
Mennyiség:
Az engedély tárgyát képező, átalakítással érintett terület az 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. hrsz.: 02936/2. alatt található az épület északi szárnyának földszinti épületrészében. Az épület rendeltetése: hivatali (iroda) épület, az átalakítandó terület okmányirodaként működik. Az ingatlan besorolása (a Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata szerint): településközpont, vegyes terület, Vt-K1
Telek területe: 4971 m2
Telek beépített területe: 1299,89 m2
Bontandó szerkezetek
Főfalak: 23,44 m2
Válaszfalak: 126,21 m2
Nyílászárók: 10 db
Padló: 247,26 m2
Átalakítással érintett épületrész: 480,34 m2

Békés Megyei Kormányhivatal

street: Derkovits sor 2.

Békés-Bau Építő és Kereskedelmi Kft.

street: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 13.


title: Vállalkozási szerződés Kálmánháza Község Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése tárgyában

description:
Kálmánháza Község Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.
1 db 29 kW össz-inverter-teljesítményű napelemes rendszer
A részletes mennyiségi értékeket a műszaki leírás és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Kálmánháza Község Önkormányzata

street: Nyíregyházi út 71.

SZATLÓCZKINÉ DISZHÁZI KATALIN

url: http://4434. Kálmánháza, Nyíregyházi út 71.

Zamivill Kft.

street: Ösvény utca 40.


title: Szállítási szerződés 1 db Volkswagen Transporter Kombi RT 4 motion 2.0 CR TDI 4 ajtós (A) falugondnoki mikrobusz (gépkód 7111-0458) beszerzésére Lad Község Önkormányzata, 7535, Lad, Petőfi utca 2. sz. részére

title: Ajánlatkérő 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból megvalósuló falugondnoki mikrobusz beszerzése Ladon adásvételi szerződés keretében.

description: Volkswagen Transporter Kombi RT 4 motion, 2.0 CR TDI 4 ajtós (A) gépjármű beszerzése, 1 db.

awardCriteriaDetails:
Ellenszolgáltatás teljes összege: 70
Szállítási határidő: 15
Előírtnál magasabb jótállás: 10
Gyári előírás szerinti névleges fogyasztás: 5

Lad Község Önkormányzata

street: Petőfi utca 2

Karg Autó Kft.

street: Árpád u. 37-39


title: Kapuvár Város Önkormányzata bankszámla szerződése.

awardCriteriaDetails:
Bankforgalmi jutalékok bankon belüli forgalomra (ezrelékben kifejezve) önkormányzat és intézményei között:: 10
Bankforgalmi jutalékok bankon belüli forgalomra (ezrelékben kifejezve) bankon belüli utalás:: 10
Bankforgalmi jutalékok bankon kívüli forgalomra mértéke ezrelékben kifejezve:: 20
Bankforgalmi jutalékok bankon kívüli forgalomra inimum díjtétel Ft-ban kifejezve:: 10
Bankforgalmi jutalékok bankon kívüli forgalomra maximum díjtétel Ft-ban kifejezve:: 10
Csoportos utalás költsége (ezrelékben kifejezve) csoportos utalás bankon belül:: 10
Csoportos utalás költsége (ezrelékben kifejezve) csoportos utalás bankon kívül:: 10
Készpénzfelvétel költsége bankpénztárból, ‰-ben megadva:: 10
Folyószámlához kapcsolt éven belüli hitelek (Folyószámlahitel) költsége (3 havi BUBOR-hoz kötötten, %):: 30
Folyószámla követel egyenlegére fizetett kamatok ( látra szóló betétszámla esetén 3 havi BUBOR-hoz kötötten, %):: 30
Postai készpénz átutalási megbízások befizetési jutaléka ‰-ben kifejezve:: 5
Postai készpénz átutalási megbízások befizetési jutaléka fix díjtétel:: 5

Kapuvár Város Önkormányzata

street: Fő tér 1.

CIB Bank Zrt.

street: Medve u. 4-14.


description:
Tárgya: GVH számára író- és irodaszer, papíráru, számítástechnikai kellék- és segédanyag, egyéb irodai termék beszerzése
Mennyisége: az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint

Gazdasági Versenyhivatal

street: Riadó Utca 1-3.