Unidad

currency: USD

Marca

value: knBLdukVGCg=

Modelo

value: FnpNOYLCAsE=

description: Conector tipo cuña de 150/70 mm2 p/derivación

description: Conector tipo cuña 150/35 mm2 p/derivación

description: Conector a dientes AL/CU 50-70/16-35 mm2

description: Conector de derivación a diente 50/70-4/16 mm2

description: Conector tipo cuña 35/70 mm2 para acometida

description: Conector de derivación tipo cuña de 185-150/185-150 mm2

description: Conector de derivación a diente Al/Cu 16/95-2/10 mm2

description: Conector tipo cuña 120/70 mm2 p/derivación

description: Conector de derivación a diente 16/95-6/35 mm2

description: Conector de derivación tipo cuña de 185-70/150-35 mm2

description: Conector tipo cuña 150/150 mm2 p/derivación

description: Conector de derivación tipo cuña para 185/185mm2

description: Conector tipo cuña 16/35 mm2 para acometida

description: Conector para derivación tipo cuña 50/35 mm2

description: Conector estribo tipo cuña de 35/35 mm2 p/derivación

description: Conector tipo cuña de 6/35 mm2

description: Conector de derivación a diente 16/95-16/25 mm2

description: Conector de derivación a diente 25/95-25/95 mm2

description: Conector de derivación a diente 16/25-35x 70 mm2

status: valid

Marca

value: MPipcLDQpqU=

description: Conector a compres. Al-Al para cable de 70-95/70-95 mm2

description: Conector a compresión Al-Cu 35/70-35/70 mm2

description: Conector a compresión AL/AL 16/35  mm2

description: Conector a compresion AL/CU 16-35/2-8 mm2

description: Terminal bimetálico a compresión para cable de 50 mm2

description: Conector a compresiòn AL 95/150 35/70 mm2.

description: Terminal a compresión para cable Cu 95 mm2

description: Conector a compresion AL/AL 16-35/35-70 mm2

description: Terminal a compresión para cable Cu 35 mm2

description: Terminal a compresión para cable Cu 70 mm2

description: Terminal a compresión para cable Al 95 mm2

description: Terminal a compresión para cable Al 240 mm2

description: Terminal a compresión para cable AL 150 mm2

description: Terminal a compresión para cable Al 50 mm2

description: Preformado de retención para cable de 70 mm2

description: Conector a compresión Al/Cu 35/70 - 10/25 mm2

description: Terminal a compresión para cable Al 70 mm2

Modelo

value: OAsliq+JCWeBWmywIzcAag==

description: Preformado de retención para cabo de acero de 3/8"

description: Terminal a compresión para cable Cu 50 mm2

description: Terminal a compresión para cable AL de 25 mm2

description: Alambre de aluminio aislado para amarre de cable proteg. de 185 mm2, MT

description: Conector a compresión AL/CU 16/35 - 16/35 mm2

description: Conector a compresion AL/CU 35/70 - 2/8 mm2

description: Preformado de empalme para cable de 70 mm2

description: Conector a compresión AL/AL 70-85/70-85 mm2

description: Terminal a compresión para cable Cu 400 mm2

description: Conector a compresión Al-Al 70-95/95-150 mm2

description: Preformado de retención para cable de 35 mm2.

description: Terminal a tornillo tipo recto para cable Cu 253 - 506 mm2

description: Terminal a compresión para cable Al 185 mm2

description: Terminal a compresión para cable Al 35 mm2

description: Prensa paralela CU-CU de 25/95 mm2.

description: Conector a compresión AL/AL 16/35  mm2

description: Prensa paralela AL-AL de 150/150 mm2.

description: Estribo conector de 70 mm2 para línea viva

description: Estribo para brazo tipo L para línea protegida MT

description: Estribo conector para línea viva de 150 mm2

description: Estribo para prensa de línea viva 35 mm2

description: Conector tipo cuña de 6/35 mm2

description: Prensa para línea viva para cable de 185/35 mm2.

description: Varilla preformada p/aislador roldana 35 mm2

description: Conector a compresión AL/AL 16/35  mm2

name: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

value: Conector a compresion AL/AL para cable de 70-95/70-95 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

value: Conector a compresión Al-Cu 35/70-35/70 mm

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a compresión AL/AL 16/35  mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

value: Conector a compresion AL/CU 16-35/2-8 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

value: Conector a compresion AL 95/150 35/70 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

value: Conector a compresion AL/AL 16-35/35-70 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

value: Conector a compresion Al/Cu 35/70n-10/25 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

value: Conector a compresion AL/CU16-35 16/35 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

value: Conector a compresion AL/CU 35/70 - 2/8 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

value: Conector a compresion AL/AL 70-85/70-82 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

value: Conector a compresion AL/AL 70-95/95-150 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

title: dictamen_informe_complementario_1574363304333.pdf

title: anexo_1_7_1570125310252.pdf

title: anexo_8_1_1570126117420.pdf

title: informe_complementario_1574352832902.pdf

title: informe_lpi_1473_1568292782977.pdf

title: capacidad_financiera_lpi_1473_1568292813361.pdf

title: resolucion_aprobacion_informe_complementario_1574352845959.pdf

title: acta_lpi_1473_1568292777742.pdf

title: notificaciones_1574352839517.pdf

title: resolucion_lpi_1473_1568292786044.pdf

title: notificacion_lpi_1473_1568292794227.pdf

title: capacidad_legal_lpi_1473_1568292826730.pdf

title: cuadro_comparativo_lpi_1473_nuevo_1570123653373.pdf

title: anexo_8_2_1570126178848.pdf

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

title: anexo_1_7_1570125310252.pdf

title: anexo_8_1_1570126117420.pdf

title: informe_lpi_1473_1568292782977.pdf

title: acta_lpi_1473_1568292777742.pdf

title: notificaciones_1574352839517.pdf

title: resolucion_lpi_1473_1568292786044.pdf

title: notificacion_lpi_1473_1568292794227.pdf

title: anexo_8_2_1570126178848.pdf

description: Prensa paralela CU-CU de 25/95 mm2.

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Preformado de tope para cable

description: Accesorios de cable

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Prensa paralela AL-AL de 150/150 mm2.

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Preformado de retencion para cable

description: Accesorios de cable

description: Preformado de tope para cable

description: Accesorios de cable

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Preformado de tope para cable

description: Accesorios de cable

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Preformado de tope para cable

description: Accesorios de cable

description: Preformado de retencion para cable

description: Accesorios de cable

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector tipo cuña de 6/35 mm2

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

title: anexo_1_7_1570125310252.pdf

title: anexo_8_1_1570126117420.pdf

title: informe_lpi_1473_1568292782977.pdf

title: acta_lpi_1473_1568292777742.pdf

title: notificaciones_1574352839517.pdf

title: resolucion_lpi_1473_1568292786044.pdf

title: notificacion_lpi_1473_1568292794227.pdf

title: anexo_8_2_1570126178848.pdf

title: 1 - LOTE 1

title: 6 - LOTE 6

title: 2 - LOTE 2

title: 3 - LOTE 3

title: 4 - LOTE 4

title: 5 - LOTE 5

description: Preformado de retención para cable de 35 mm2.

description: Preformado de retencion para cable

description: Accesorios de cable

description: Preformado de retención para cable de 70 mm2

description: Preformado de retencion para cable

description: Accesorios de cable

description: Preformado de tope para cable

description: Accesorios de cable

description: Preformado de empalme para cable de 70 mm2

description: Preformado de tope para cable

description: Accesorios de cable

description: Preformado de tope para cable

description: Accesorios de cable

description: Varilla preformada p/aislador roldana 35 mm2

description: Preformado de tope para cable

description: Accesorios de cable

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a compresión Al/Cu 35/70 - 10/25 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a compresión AL/CU 16/35 - 16/35 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a compresión AL/AL 70-85/70-85 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a compresion AL/AL 16-35/35-70 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a compresion AL/CU 16-35/2-8 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a compresion AL/CU 35/70 - 2/8 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a compresiòn AL 95/150 35/70 mm2.

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a compresión Al-Al 70-95/95-150 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a compresión Al-Cu 35/70-35/70 mm2

description: Conector a compresion

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes AL/CU 50-70/16-35 mm2

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector de derivación a diente 16/25-35x 70 mm2

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector de derivación a diente 25/95-25/95 mm2

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector de derivación a diente 50/70-4/16 mm2

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector de derivación a diente 16/95-16/25 mm2

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector de derivación a diente 16/95-6/35 mm2

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector tipo cuña 35/70 mm2 para acometida

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector tipo cuña 150/150 mm2 p/derivación

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector tipo cuña 120/70 mm2 p/derivación

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector tipo cuña 16/35 mm2 para acometida

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector tipo cuña 150/35 mm2 p/derivación

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector tipo cuña de 6/35 mm2

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector tipo cuña de 150/70 mm2 p/derivación

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector para derivación tipo cuña 50/35 mm2

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector de derivación tipo cuña para 185/185mm2

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Estribo conector para línea viva de 150 mm2

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Estribo para prensa de línea viva 35 mm2

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Estribo conector de 70 mm2 para línea viva

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Estribo para brazo tipo L para línea protegida MT

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Prensa paralela CU-CU de 25/95 mm2.

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Prensa paralela AL-AL de 150/150 mm2.

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Prensa para línea viva para cable de 185/35 mm2.

description: Conector a dientes

description: Conectores de cables electricos

description: Terminal a compres. para cable aluminio CU

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable AL de 25 mm2

description: Terminal a compres. para cable aluminio CU

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable Al 35 mm2

description: Terminal a compres. para cable aluminio CU

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable Al 50 mm2

description: Terminal a compres. para cable aluminio CU

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable Al 70 mm2

description: Terminal tipo ojal

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable Al 95 mm2

description: Terminal tipo ojal

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable AL 150 mm2

description: Terminal tipo ojal

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable Al 185 mm2

description: Terminal tipo ojal

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable Al 240 mm2

description: Terminal tipo ojal

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable Cu 400 mm2

description: Terminal tipo ojal

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable Cu 35 mm2

description: Terminal tipo ojal

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable Cu 50 mm2

description: Terminal tipo ojal

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable Cu 70 mm2

description: Terminal tipo ojal

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal a compresión para cable Cu 95 mm2

description: Terminal tipo ojal

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminal tipo ojal

description: Terminales de cable o alambre

title: Lp1473-18 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución - Ad Referéndum

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: ee_tt___lpi_1473_2018_1545998915083.pdf

title: licitac__n___1473_uh_6_01_1547459995570.zip

title: llamado_publico_1548081137402.pdf

title: llamado_publico_1548176541616.pdf

title: ad_refer_ndum___lpi_1473_2018_1545998891948.pdf

title: nota_justificativa_lpi_ande__sbe__n__1473_2018_1546002181410.pdf

documentTypeDetails: Justificación de Contratación de Carácter Internacional

title: licitac__n___1473_uh_5_01_1547459983441.zip

title: aclaratoria_n__1___lpi_1473_2018_1547572632966.pdf

title: licitac__n___1473_uh_4_01_1547459859351.zip

title: iao.pdf

documentTypeDetails: Instrucción a los Oferentes - Bienes y Servicios por Subasta

title: adenda_n__3___lpi_1473__2018_1548940669067.zip

title: llamado_publico_1547578602081.pdf

title: llamado_publico_1546520210582.pdf

title: formularios_y_lista_de_precios___lpi_1473_2018_1545995097695.zip

title: llamado_publico_1548941287222.pdf

title: adenda_n__1___lpi_1473_2018_1548079460999.pdf

title: adenda_n__2___lpi_1473_2018_1548174526273.zip

title: pbc___lpi_1473_2018_1545998875230.pdf

title: cgc.pdf

documentTypeDetails: Condiciones Generales del Contrato - Bienes y Servicios por Subasta

title: resoluci_n_del_llamado___lpi_1473_2018_1545998902591.pdf

title: CONSULTAS VARIAS

answer: Al respecto, el suministro deberá incluir los accesorios indicados en el punto 7.1.2 de las Especificaciones Técnicas N° 03.05.19 Rev. 2, con relación a los cartuchos propulsores se deberá proveer el quince por ciento (15%) de la cantidad total de conectores, tal como se indica en el punto 7.2 de las Especificaciones Técnicas N° 03.05.19 Rev. 2

title: SOLICITAR MODIFICACIÓN EN LA PLANILLA DE PRECIOS

answer: Al respecto, con relación a la consulta acerca del alcance de suministro y repuestos, aclaramos que el suministro deberá incluir los accesorios indicados en el punto 7.1.2 de las Especificaciones Técnicas N° 03.05.19 Rev. 2, con relación a los cartuchos propulsores se deberá proveer el quince por ciento (15%) de la cantidad total de conectores, tal como se indica en el punto 7.2 de las Especificaciones Técnicas N° 03.05.19 Rev. 2. Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

description:
Respecto al LOTE 4, en caso de que la respuesta a estas consultas, sean afirmativas:

 	Confirmar si es necesario proveer 1 herramienta de instalación por cada 1000 conectores y 1 cepillo de acero por cada  500 conectores, según se indica en la ET 03.05.19.rev2
	Confirmar si es necesario proveer el 15% de cartuchos propulsores de la cantidad total de conectores.

Solicitamos que se modifique la planilla de precios y se incluyan los respectivos repuestos, para evitar inconvenientes a la hora del despacho. Como los repuestos no figuran explicitamente en la planilla de precios , al momento de facturar según contrato y guiándonos por la planilla de precios, no se mencionan los repuestos y al momento de nacionalizar la carga, lo que se importa físicamente no se ve reflejado en la factura.

title: CONSULTA

answer: Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 3.

description:
LOTE 4:
-	Para el ítem 11 y 12 del lote 4 por favor confirmar a que matricula de la página 11/13 de la ET03.05.19-rev2 corresponden.

title: CONSULTAS VARIAS - LOTE 4

answer:
Al respecto, con relación a la consulta acerca del alcance de suministro y repuestos, aclaramos que el suministro deberá incluir los accesorios indicados en el punto 7.1.2 de las Especificaciones Técnicas N° 03.05.19 Rev. 2, con relación a los cartuchos propulsores se deberá proveer el quince por ciento (15%) de la cantidad total de conectores, tal como se indica en el punto 7.2 de las Especificaciones Técnicas N° 03.05.19 Rev. 2.

Con relación a la consulta del Lote 4 - Ítem 7, favor remitirse a la Adenda N° 3.

description:
Respecto al LOTE 4, consultamos:
	Confirmar si es necesario proveer 1 herramienta de instalación por cada 1000 conectores y 1 cepillo de acero por cada  500 conectores, según se indica en la ET 03.05.19.rev2
	Confirmar si es necesario proveer el 15% de cartuchos propulsores de la cantidad total de conectores.

Lote 4 - ITEM 7: Por favor aclarar descripción (solo esta mencionado el cable principal 150 mm)

title: Requisitos experiencias del oferente

answer: Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1.

description:
Estimados, solicitamos se respondan las siguientes consultas:

1)Si no fuese la fabrica el oferente, es viable acreditar el punto a) de los requisitos para calificación, mediante la experiencia del fabricante de los bienes?

2)A que se refieren exactamente con "negocio del ramo"?
Aguardamos sus comentarios.

title: Experiencia y Capacidad Técnica

answer: Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1.

description:
Estimados señores, Por medio de la presente solicitamos que la Experiencia y Capacidad Técnica, se solicite conforme los otros pliegos de licitaciones de ANDE, donde se expresa de la siguiente manera:
a)	a) Acreditar dedicarse al negocio del ramo de los bienes licitados, como mínimo desde hace 3 (tres) años y tener experiencia en la provisión de los bienes objetos de esta licitación u otros de similares o superiores características por el mismo periodo de tiempo, comprobados con la presentación de documentos conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII.
b)	b) Presentar los documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar como mínimo 3 (tres) años de experiencia en la fabricación de los bienes objeto de esta licitación u otros de similares o superiores características técnicas, mediante la presentación de documentos conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII.
c)	c) Presentar documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar haber fabricado como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la cantidad de los bienes ofertados, conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII. La convocante sumará la cantidad indicada en cada documento para verificar el cumplimiento de este requisito.
d)	d) Presentar ensayos de tipo solicitados en las Especificaciones Técnicas y los datos de los laboratorios serán verificados en cuanto a existencia y autenticidad de su contenido a través del sitio web del laboratorio o del organismo que lo acreditó, del correo electrónico, de los números telefónicos y otros datos de los respectivos laboratorios.

Nuestra solicitud obedece a que existen equipos que solo la ANDE puede comprar y lo compra muy pocas veces, así que, este requisito será imposible de cumplir a excepción de la empresa que ha suministrado estos materiales en anteriores licitaciones.
Creemos que la ANDE desea la mayor cantidad posible de oferentes y el requisito de Experiencia del actual pliego es una limitante muy fuerte.
Gracias.

streetAddress: Sede Central de ANDE - Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo - 2do Piso

eligibilityCriteria: Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

submissionMethodDetails: Lugar entrega ofertas: Sede Central de ANDE - Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo - Planta Baja - Dpto. de Licitaciones || Lugar entrega bien: Según documento del llamado || Fecha entrega bien: Según documento del llamado

mainProcurementCategoryDetails: Bienes - Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

legalName: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA

name: Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos

name: Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.

PIRO`Y S.A.

name: Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos

name: JUAN JOSE MUJICA MENA - MARIA DEL SOL MUJICA - RUBEN MUJICA - MARIA GILDA MUJICA, entre otros

TECNO ELECTRIC S.A.

streetAddress: TTE. DEMETRIO ARAÃ?JO C/AVDA. STMO. SACRAMENTO - BARRIO TRINIDAD

name: Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud

name: GUIDO BOETTNER BALANSA  - DANIEL BOETTNER BALANSA

ELECTROPAR SA

name: Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento

name: JOSÉ RENÉ PÉREZ - RODOLFO PEREZ- ESTEBAN PEREZ

SAS PARAGUAY S.A.

name: Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión

name: Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles

name: Santiago Abente Saralegui - Mágdalena Romaschka de Abente - Federico Abente

HABILIS S.A

name: Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles

Limburg Equities S.A.

streetAddress: Ave. Samuel Lewis y Calle 56 Este, Torre PDC Piso 16, Ofic. GLG - Obarrio

TE CONNECTIVITY ARGENTINA SRL

streetAddress: SAAVEDRA 2950 EL TALAR GRAL PACHECO (1618) PROV. DE BUENOS AIRES

name: CARLOS RODRIGO VILLARINO Y/O GUSTAVO MARTIN ALEGRE

name: Sistema de Información de las Contrataciones Públicas - DNCP

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

description: Accesorios de cable

description: Accesorios de cable

description: Conectores de cables electricos

description: Conectores de cables electricos

description: Cable preformado

description: Cable preformado

description: Herramientas varias

description: Herramientas varias

description: Alambre preformado

description: Alambre preformado

description: Alambre de aluminio o aleación de aluminio

description: Accesorios

description: Motores diesel, naftero y accesorios

description: Prensas

description: Prensas

description: Equipo conector de terminal de cable

description: Equipo conector de terminal de cable

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminales de cable o alambre

description: Terminales

description: Terminales electricos

description: Varillas de aluminio

description: Varillas de aluminio

description: Accesorios

description: Avion de caza y accesorios

description: Alambre de aluminio conductor

description: Alambre de aluminio conductor recubierto de polietileno

name: Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica

title: contrato_ccp_sa_7722_lpi_1473_1570450997760.pdf

title: formularios_de_adecuacion_lpi_1473_18_1570636201743.pdf

title: CRP

title: certificado_lpi_1473_contrato_7722_ccp_sa_1622640336820.pdf

title: ARD

title: formularios_de_adecuacion_lpi_1473_18_1570636406156.pdf

title: 90 días

title: N° 1

title: ARD

title: contrato_electropar_sa_7723_1570449550651.pdf

title: formularios_de_adecuacion_lpi_1473_18_1570636267149.pdf

title: CRP

title: certificado_lpi_1473_contrato_7723_electropar_sa_1622641230581.pdf


Modelo

value: QhNFwwOChkM=

description: Telurímetro digital

description: Pinza a compresión hidráulica eléctrica

Marca

value: Cej+GwHEwXY=

description: Cámara termográfica infrarroja

description: Megóhmetro

description: Pinza amperometrica-voltimétrica

Procedencia

value: uDFvnayiJfA=

description: Pinza a compresión tipo MD6

description: Pinza a compresión para terminales y uniones a pedal

description: Telurímetro digital

description: Pinza a compresión hidráulica eléctrica

description: Reconectador trifásico para líneas de Media Tensión de 12.5 kA, con los accesorios indicados en las EE.TT.

description: Megóhmetro

description: Reconectador trifásico para líneas de Media Tensión de 16 kA, con los accesorios indicados en las EE.TT.

Modelo

value: lKjtKdzqR+Q=

description: Pinza amperometrica-voltimétrica

Marca

value: lnwZwPlZuYk=

description: Pinza a compresión tipo MD6

description: Banco de capacitores monofásicos de 300 KVAr  para líneas de media tensión

description: Telurímetro digital

description: Pinza a compresión hidráulica eléctrica

value: iZ+dlIJPOYg=

Modelo

value: OjDsVkKZiDM=

description: Cámara termográfica infrarroja

description: Megóhmetro

description: Pinza amperometrica-voltimétrica

Marca

value: +EjwLGP+EiI=

description: Pinza a compresión tipo MD6

value: pmjchJLpefM=

description: Regulador de tensión monofásico para líneas de media tensión con control electrónico, 100 A.

description: Sincronizador para reguladores de tensión monofásico de media tensión.

description: Regulador de tensión monofásico para líneas de media tensión con control electrónico, 200 A.

value: lMszOe+Cx+k=

Procedencia

value: oDWY/D/GOgU=

description: Comprobador de útiles aislantes

description: Identificador vocal de cable, detector de conductor y controlador de esquema a red sin tensión

Modelo

value: wJ+VcPGowIA=

description: Cámara termográfica infrarroja

description: Comparador de fase inalámbrico

description: Alarma individual de tensión y lámpara frontal

description: Telurímetro digital

description: Cámara termográfica infrarroja

description: Megóhmetro

description: Pinza amperometrica-voltimétrica

description: Pinza a compresión hidráulica eléctrica

Marca

value: AtobKYfQskA=

description: Cámara termográfica infrarroja

Procedencia

value: KTjqfsHwvdE=

description: Pinza a compresión tipo MD6

Modelo

value: eCGWyXuELrs=

description: Pinza a compresión hidráulica eléctrica

description: Pinza a compresión tipo MD6

description: Comprobador de útiles aislantes

description: Medidor de aislacion electrica

description: Medidores electricas

description: Voltímetro de Tablero

description: Medidores de voltaje o corriente

description: Cámara termográfica infrarroja

description: Camara termografica infrarroja

description: Videocamaras portatiles

description: Comparador de fase inalámbrico

description: Compensador de desbalance de fase y factor de potencia

value: Alarma individual de tensión y lámpara frontal

description: Cuadro de Alarmas

description: Cuadro de Alarmas

title: anexo_ii_351225_1571250491144.pdf

title: cuadro_comparativo_1570544372004.pdf

title: informe_de_evaluacion_1570544355383.pdf

title: resolucion_1570544361755.pdf

title: capacidad_financiera_1570544448614.pdf

title: anexos_i_351225_1571250457993.pdf

title: notificaciones_1570544382106.pdf

title: acta_1570544343100.pdf

title: cco_1571140801811.pdf

title: capacidad_tecnica_1570544475062.pdf

title: informe_351225_1571250245884.pdf

title: dictamen_uoc_1570544527274.pdf

description: Reconectador

description: Dispositivos o Accesorios varios

description: Reconectador

description: Dispositivos o Accesorios varios

title: anexo_ii_351225_1571250491144.pdf

title: cuadro_comparativo_1570544372004.pdf

title: informe_de_evaluacion_1570544355383.pdf

title: resolucion_1570544361755.pdf

title: capacidad_financiera_1570544448614.pdf

title: anexos_i_351225_1571250457993.pdf

title: notificaciones_1570544382106.pdf

title: acta_1570544343100.pdf

title: cco_1571140801811.pdf

title: capacidad_tecnica_1570544475062.pdf

title: informe_351225_1571250245884.pdf

title: dictamen_uoc_1570544527274.pdf

description: Regulador automatico de tension

description: Reguladores de potencia

value: Sincronizador para reguladores de tensión monofásico de media tensión.

description: Equipo de sincronizacion

description: Equipos de control de motor

description: Regulador automatico de tension

description: Reguladores de potencia

title: anexo_ii_351225_1571250491144.pdf

title: cuadro_comparativo_1570544372004.pdf

title: informe_de_evaluacion_1570544355383.pdf

title: resolucion_1570544361755.pdf

title: capacidad_financiera_1570544448614.pdf

title: anexos_i_351225_1571250457993.pdf

title: notificaciones_1570544382106.pdf

title: acta_1570544343100.pdf

title: cco_1571140801811.pdf

title: capacidad_tecnica_1570544475062.pdf

title: informe_351225_1571250245884.pdf

title: dictamen_uoc_1570544527274.pdf

description: Telurímetro digital

description: Telurometro

description: Telurometros/Telurimetros

description: Megóhmetro

description: Megohmetro digital

description: Megaohmimetros

description: Pinza amperometrica-voltimétrica

description: Pinza amperometrica digital

description: Multimetros y accesorios

title: anexo_ii_351225_1571250491144.pdf

title: cuadro_comparativo_1570544372004.pdf

title: informe_de_evaluacion_1570544355383.pdf

title: resolucion_1570544361755.pdf

title: capacidad_financiera_1570544448614.pdf

title: anexos_i_351225_1571250457993.pdf

title: notificaciones_1570544382106.pdf

title: acta_1570544343100.pdf

title: cco_1571140801811.pdf

title: capacidad_tecnica_1570544475062.pdf

title: informe_351225_1571250245884.pdf

title: dictamen_uoc_1570544527274.pdf

description: Pinza a compresión hidráulica eléctrica

description: Pinza de presión

description: Pinza de presión

description: Pinza a compresión tipo MD6

description: Pinza MD6

description: Alicates o pinzas

value: Pinza a compresión para terminales y uniones a pedal

description: Pinza plana punta fina

description: Alicates o pinzas

title: anexo_ii_351225_1571250491144.pdf

title: cuadro_comparativo_1570544372004.pdf

title: informe_de_evaluacion_1570544355383.pdf

title: resolucion_1570544361755.pdf

title: capacidad_financiera_1570544448614.pdf

title: anexos_i_351225_1571250457993.pdf

title: notificaciones_1570544382106.pdf

title: acta_1570544343100.pdf

title: cco_1571140801811.pdf

title: capacidad_tecnica_1570544475062.pdf

title: informe_351225_1571250245884.pdf

title: dictamen_uoc_1570544527274.pdf

title: 4 - LOTE 4

title: 5 - LOTE 5

title: 1 - LOTE 1

title: 6 - LOTE 6

title: 2 - LOTE 2

title: 8 - LOTE 8

title: 7 - LOTE 7

title: 3 - LOTE 3

description: Regulador automatico de tension

description: Reguladores de potencia

description: Regulador automatico de tension

description: Reguladores de potencia

description: Sincronizador para reguladores de tensión monofásico de media tensión.

description: Equipo de sincronizacion

description: Equipos de control de motor

description: Reconectador

description: Dispositivos o Accesorios varios

description: Reconectador

description: Dispositivos o Accesorios varios

description: Banco de capacitores monofásicos de 300 KVAr  para líneas de media tensión

description: Banco de capacitores para correcion de factor de potencia

description: Redes de capacitores

description: Cámara termográfica infrarroja

description: Camara termografica infrarroja

description: Videocamaras portatiles

description: Telurímetro digital

description: Telurometro

description: Telurometros/Telurimetros

description: Pinza amperometrica-voltimétrica

description: Pinza amperometrica digital

description: Multimetros y accesorios

description: Megóhmetro

description: Megohmetro digital

description: Megaohmimetros

description: Comprobador de útiles aislantes

description: Medidor de aislacion electrica

description: Medidores electricas

description: Voltímetro de Tablero

description: Medidores de voltaje o corriente

description: Comparador de fase inalámbrico

description: Compensador de desbalance de fase y factor de potencia

description: Compensador de desbalance de fase y factor de potencia

description: Alarma individual de tensión y lámpara frontal

description: Cuadro de Alarmas

description: Cuadro de Alarmas

description: Pinza a compresión hidráulica eléctrica

description: Pinza de presión

description: Pinza de presión

description: Pinza a compresión para terminales y uniones a pedal

description: Pinza plana punta fina

description: Alicates o pinzas

description: Pinza a compresión tipo MD6

description: Pinza MD6

description: Alicates o pinzas

title: Lp1437-18 Adquisición de Reguladores de Tensión, Reconectadores, Interruptores y Otros - Ad Referéndum

title: Garantía de Mantenimiento de Ofertas

description: Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar la seriedad de sus ofertas, mediante la garantía de mantenimiento de la oferta

description: La garantía debe ser de un cierto porcentaje, periodo y tipo

title: Porcentaje de la garantia

title: Validez de la garantia en días

title: resoluci_n_del_llamado___lpi_1437_2018_1545998278381.pdf

title: adenda_n__1___lpi_1437__2018_1548941237493.pdf

title: iao.pdf

title: licitac__n__1437_la_nacion_5_01_1547227058486.zip

title: ee_tt___lpi_1437_2018_1545998290290.pdf

title: licitac__n__1437_la_nacion_4_01_1547227046318.zip

title: llamado_publico_1549479832677.pdf

title: pbc___lpi_1437_2018_1545998259574.pdf

title: llamado_publico_1546521900803.pdf

title: adenda_n__2___lpi_sbe_1437_2018_sbe_id_351225_1549479816967.zip

title: nota_justificativa_lpi_ande__sbe__n__1437_2018_1546001935882.pdf

title: ad_refer_ndum___lpi_1437_2018_1545998269734.pdf

title: llamado_publico_1548942762927.pdf

title: cgc.pdf

title: licitac__n__1437_la_nacion_6_01_1547227073563.zip

title: formularios_y_lista_de_precios___lpi_1437_2018_1545989206099.zip

title: Lote 5 - Cámaras termográficas

answer: Al respecto, las Baterías Recargables a suministrar deberán ser 2 (dos) unidades.

description: Con referencia al lote 5, cámaras termográficas. Favor aclarar la cantidad de baterías de Ion Litio a suministrar. Atendiendo a que en la Planilla de Datos Garantizados se solicita de la siguiente manera: 5(dos) Baterías recargables.

title: Lote 7

answer: Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

description: Con referencia al lote 7, hemos notado que las especificaciones técnicas de la totalidad de los ítems, coinciden completamente con equipos de la marca FAMECA. Esto evidentemente restringe la participación en igualdad de oportunidades de los oferentes, en contra a lo establecido en la Ley 2051/03. Solicitamos amablemente a la convocante verificar esta cuestión y modificar las especificaciones técnicas para permitir que otras marcas puedan ser ofertadas.

title: ANDE- EE TT 02.34.27 Rev 3 - Reconectadores

answer: 5.6 Fuente de alimentación: Debe poseer una capacidad mínima de 24 Ah, omitir lo indicado en dicho ítem con relación a la autonomía especificada

description: 5.6 Fuente de alimentación. Podràn ser aceptados equipos con  autonomía de 24hs ?

title: Especificación técnica ANDE Nº 02.343.30 Sincronizador para Reguladores de Tensión

answer:
Ítem 4.3.1: Al respecto, se puede utilizar chapas de acero inoxidable o de acero galvanizado electrostáticamente, con acabado de pintura de 120 µm en la fabricación del gabinete.
Ítem 4.3.9.1: Se requieren como mínimo las siguientes interfaces de comunicación:
1) Un puerto dedicado para configuración del equipo. Este puede ser de comunicación serial con interfaz RS232 o USB, o Ethernet 10/100 BASE TX o 1000 BASE TX
2) Un puerto para interfaz de comunicación Ethernet 10/100 BASE TX o 1000 BASE TX para interfaz con el Módem de Comunicaciones especificado en el ítem 4.4.2
3) Un puerto de Fibra Óptica 1000 Base LX para comunicación redundante con el Centro de Control.
Observación: Las interfaces indicadas arriba en los ítems 2 y 3 pueden ser proveídas a través de tranceptores SFP (small form-factor pluggable transceptor)
Ítem 4.4.2: Al respecto, se indica que la ANDE no tiene implementado un sistema de homologación de equipos y materiales.

description:
Ítem 4.3.1: La galvanización caliente deforma la caja. Sugerimos que la especificación permita la posibilidad de utilización de chapas de acero inoxidable o de acero galvanizado electrostáticamente, con acabado de pintura de 120 µm.
Ítem 4.3.9.1: Reducir la cantidad de puertos de comunicación para tres, donde puedan comunicar simultáneamente. El puerto COM1 es dedicado para configuración local, con interface seleccionable entre USB o RS232. Los otros dos puertos con interface RS232 y fibra óptica conector ST. En sistemas conocidos, normalmente se utilizan en lo máximo 3 puertos.
Ítem 4.4.2: Cuales son los proveedores homologados por ANDE para incluir en la propuesta.

title: Consultas al respecto del lote 3

answer:
Lote 3, Ítem 2: Al respecto, pueden ser aceptados la utilización de 3 sensores de tensión externo y 3 sensores de tensión internos toda vez que el fabricante garantice que los sensores de tensión externos poseen igual o mejor prestación que los sensores de tensión interno, en cuanto a sensibilidad, operatividad y calidad de equipo propuesto, demostrando así mediante presentación de ensayos de tipo del sensor propuesto, el cual queda a consideración de ANDE para su aprobación. El oferente debe demostrar además con ensayos pertinentes la total compatibilidad de los sensores externos de tensión con el Control electrónico del Reconectador
Numeral 4.2.3.3.: Al respecto, dirigirse a los ítems 4.2.1 y 4.2.2 de la Especificación Técnica.
Color: Puede ser aceptado el RAL 7035.
Numeral 5.5.2.1.: Al respecto, son aceptados equipos que operan con temperatura ambiente mayores o iguales a 45 °C.
Numeral 5.5.5.1.: Se requieren como mínimo las siguientes interfaces de comunicación:
1) Un puerto dedicado para configuración del equipo. Este puede ser de comunicación serial con interfaz RS232 o USB, o Ethernet 10/100 BASE TX o 1000 BASE TX
2) Un puerto para interfaz de comunicación Ethernet 10/100 BASE TX o 1000 BASE TX para interfaz con el Módem de Comunicaciones especificado en el ítem 5.8.
3) Un puerto de Fibra Óptica 1000 Base LX para comunicación redundante con el Centro de Control.

Observación: Las interfaces indicadas arriba en los ítems 2 y 3 pueden ser proveídas a través de tranceptores SFP (small form-factor pluggable transceptor)
Numeral 5.5.6.1.: Al respecto, el equipo debe soportar los siguientes protocolos de comunicación como mínimo:
1) DNP3 TCP
2) IEC 60870-5-104
Baterías: Debe poseer una capacidad mínima de 24 Ah, omitir lo indicado en dicho ítem con relación a la autonomía especificada.
Con relación al consumo máximo de potencia, el valor de referencia es solamente del modem, dirigirse al ítem 5.8.22 de esta Especificación Técnica.

description:
Lote 3

-	Ítem 2 (tensión nominal de servicio >23 >38). Confirmar que se permite utilizar 3 sensores de tensión internos y 3 sensores de tensión externos
-	Numeral 4.2.3.3 El equipo no cuenta con medio aislante en SF6, en su reemplazo el medio aislante es dieléctrico solido. Confirmar si es aceptado.
-	Color: Confirmar si es aceptado RAL7035
-	Numeral 5.5.2.1 Confirmar que se aceptan equipos con temperatura de operación hasta 55°C
-	Numeral 5.5.5.1. Dado que las comunicaciones son a través de puertos Ethernet, confirmar si es posible excluir los puertos RS232
-	Confirmar si es aceptado el equipo con un solo puerto USB y dos puertos de fibra óptica.
-	Numeral 5.5.6.1 Protocolos de comunicación. Confirmar que se acepta IEC 61850 + IEC 60870-5-104, sin necesidad de incluir Modbus RTU, DNP 3.0
-	Confirmar que se aceptan Baterías con autonomía de hasta 48hrs
-	Numeral 5.1.9. Confirmar que el consumo de todos los accesorios y control internos  que deben ser apropiados (Modem, radio, entre otros) es inferior a 15W
-	Agradecemos enviar las especificaciones EE.TT ANDE 04.14.18, EE.TT, ANDE 02.44.22,  EE.TT ANDE 04.14.18

title: Especificación técnica ANDE Nº 02.343.31 - Reguladores de tensión

answer: Remitirse a la respuesta de la consulta N° 9.

description:
Ítem 4.3.4.3.6: ¿Es posible que la seguridad de acceso al control sea apenas por medios de cerrar la caja del control con candado?

Ítem 4.4.11: ¿Es posible ANDE aceptar que el control no tenga la función de indicación remota del estado de la tapa del tablero?

Ítem 4.4.12: Normalmente, de acuerdo con la norma IEEE Std C57.15, los reguladores no poseen transformadores de potencial en lado fuente y todos los controles de reguladores hacen cálculos para determinar el valor de la tensión del lado fuente. Sacando este componente, el MTBF (Mean Time Between Failures) y la confiabilidad es aumentada. ¿Por lo tanto, es posible ANDE aceptar que el valor de tensión en el lado de fuente sea obtenido a través de cálculos y no por medio de medición directa?

Ítem 4.4.13: ¿Es posible aceptar que el control almacene apenas los registros de fecha y hora, factor de potencia, posición del conmutador bajo carga, tensión en baja en el lado de la carga, corriente en baja en el lado de la carga, contador de operaciones, modo de operación, tensión en media en el lado de la carga, corriente en media en el lado de la carga, tensión en media en el lado de la fuente, corriente en media en el lado de la fuente, potencia aparente, activa y reactiva con intervalos programables de 1 a 60 minutos?

Ítem 4.4.16: El control regulador de tensión almacena en su memoria de masa una gran cantidad de registros inherentes al funcionamiento del regulador de tensión. ¿Con eso, es posible que la lectura de esas informaciones sea hecha sólo a través de una computadora y del software propietario?

title: Lote 1 - ítem 1.3

answer: Al respecto, las capacidades de los Reguladores requeridos son de 100 A y 200 A. Favor remitirse a la Sección III  1. Especificaciones Técnicas  LOTE 1 ÍTEM 1 y 2 del Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.

description: Con referencia al ítem 1.3 de las EETT 02.34.31 Regulador de tensión monofásico para líneas de media tensión consultamos amablemente cuáles son las capacidades de reguladores a suministrar. Atendiendo a que en los ítems solicitados en el portal figuran reguladores de 100 A y 200 A. Pero, en el documento de las especificaciones técnicas figuran las capacidades de: 100 A, 200 A y 300 A.

title: Plazos de entrega LOTE 3

answer: Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1.

description: De acuerdo al Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones,  los Reconectadores trifásicos para líneas de media tensión la entrega prevista es de 90 días calendario, solicitamos si posible modificar el plazo de entrega a 180 días para el Lote 3, que corresponde a Reconectadores trifásicos para líneas de media tensión de 12.5kA y 16kA.

title: ANDE- EE TT 02.34.27 Rev 3 - Reconectadores

answer: 4.5.4.  Operación Manual: Pueden ser aceptados los equipos con apertura manual, no pudiendo realizar las operaciones de cierre manual.

description: 4.5.4.  Operación Manual. Podrán ser aceptados equipos con palanca para apertura manual, no pudiéndose realizar operaciones de cierre manualmente, esta característica se debe a que se considera una operación riesgosa"

title: Lote 8 Item 1

answer: Al respeto, podrán ser aceptados equipos de 6 Ton de fuerza, manteniendo el peso máximo del equipo en 3 Kg.

description:
-	La especificación solicita un equipo de prensado, corte y sacabocados de cabezal intercambiable con un peso máximo de 3 Kg. Esto se puede cumplir con una herramienta de 6 Ton de fuerza, sin embargo se especifica que el cabezal de prensado sea un equipo de 12 Ton de fuerza, lo cual para todas las que existen en el mercado supera el límite de 3 Kg de peso. Se puede especificar una herramienta que cumpla con todas las especificaciones pero que la fuerza se mantenga en 6 Ton para todas las funciones?

En caso que realmente necesiten las 12 Ton de fuerza en prensado deberían liberar la restricción de peso y podemos proveer la herramienta CCX de Greenlee.

title: Experiencia y Capacidad Técnica

answer: Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1.

description:
Estimados señores, Por medio de la presente solicitamos que la Experiencia y Capacidad Técnica, se solicite conforme los otros pliegos de licitaciones de ANDE, donde se expresa de la siguiente manera:
a)	a) Acreditar dedicarse al negocio del ramo de los bienes licitados, como mínimo desde hace 3 (tres) años y tener experiencia en la provisión de los bienes objetos de esta licitación u otros de similares o superiores características por el mismo periodo de tiempo, comprobados con la presentación de documentos conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII.
b)	b) Presentar los documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar como mínimo 3 (tres) años de experiencia en la fabricación de los bienes objeto de esta licitación u otros de similares o superiores características técnicas, mediante la presentación de documentos conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII.
c)	c) Presentar documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar haber fabricado como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la cantidad de los bienes ofertados, conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII. La convocante sumará la cantidad indicada en cada documento para verificar el cumplimiento de este requisito.
d)	d) Presentar ensayos de tipo solicitados en las Especificaciones Técnicas y los datos de los laboratorios serán verificados en cuanto a existencia y autenticidad de su contenido a través del sitio web del laboratorio o del organismo que lo acreditó, del correo electrónico, de los números telefónicos y otros datos de los respectivos laboratorios.

Nuestra solicitud obedece a que existen equipos que solo la ANDE puede comprar y lo compra muy pocas veces, así que, este requisito será imposible de cumplir a excepción de la empresa que ha suministrado estos materiales en anteriores licitaciones.
Creemos que la ANDE desea la mayor cantidad posible de oferentes y el requisito de Experiencia del actual pliego es una limitante muy fuerte.
Gracias.

title: Garantia de Mantenimiento de Oferta

answer: Al respecto, sírvanse considerar que la Garantía de Mantenimiento de Oferta debe ser emitida a nombre del OFERENTE a favor de la ANDE, que es la asegurada.

description: en caso de que el Fabricante NO sea el oferente les Consultamos si la Garantía Bancaria para Mantenimiento de Oferta puede ser abierta por el Fabricante directamente en favor de la ANDE. Ya que  en lugar del oferente en la garantía estará el nombre del fabricante (formulario No. 5)

answer: Favor remitirse a la respuesta de la consulta N° 10.

description:
Ítem 4.3.1: La galvanización caliente deforma la caja. ¿Por lo tanto, es posible que el suministro sea con la utilización de chapas de acero inoxidable o de acero galvanizado electrostáticamente, con acabado de pintura de 120 µm?

Ítem 4.3.9.1: ¿Es posible que el suministro de los sincronizadores puedan tener los siguientes puertos de comunicación: Un puerto frontal seleccionable entre USB o RS232 dedicado para configuración local; Un puerto RS232 trasera para comunicación de modem, Un puerto Fibra Óptica con conector ST trasera para comunicación de modem?

Ítem 4.4.2: ¿Cuáles son los proveedores homologados por ANDE para suministro del modem de comunicación?

title: Plazos de entrega LOTE 3

answer: Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1.

description: De acuerdo al Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, los Reconectadores trifásicos para líneas de media tensión la entrega prevista es de 90 días calendario. ¿Es posible modificar el plazo de entrega a 180 días para el Lote 3, que corresponde a Reconectadores trifásicos para líneas de media tensión de 12.5kA y 16kA.

title: Consulta tecnica

answer:
Ítems 4.3.1.3 y 4.3.1.4: Al respecto, se puede utilizar el proceso de tratamiento superficial compuesto de chapa inoxidable 316 y pintura electrostática en polvo con espesor mínimo de 100 micras en la fabricación del gabinete.
Ítem 4.3.5.3: Al respecto, el equipo debe soportar los siguientes protocolos de comunicación como mínimo:
1) DNP3 TCP
2) IEC 60870-5-104
Ítem 4.3.9 y 4.4.2: Se requieren como mínimo las siguientes interfaces de comunicación:
1) Un puerto dedicado para configuración del equipo. Este puede ser de comunicación serial con interfaz RS232 o USB, o Ethernet 10/100 BASE TX o 1000 BASE TX
2) Un puerto para interfaz de comunicación Ethernet 10/100 BASE TX o 1000 BASE TX para interfaz con el Módem de Comunicaciones especificado en el ítem 4.4.2.
3) Un puerto de Fibra Óptica 1000 Base LX para comunicación redundante con el Centro de Control.
Observación: Las interfaces indicadas arriba en los ítems 2 y 3 pueden ser proveídas a través de tranceptores SFP (small form-factor pluggable transceptor)
Ítem 6: Podrá ser aceptado la forma propuesta  del embalaje.

description: Buenas tardes, tenemos la seguinte consulta a hacer. Gracias.

title: ANDE- EE TT 02.34.27 Rev 3 - Reconectadores

answer:
5.5.6  Protocolos de comunicación: Al respecto, el equipo debe soportar los siguientes protocolos de comunicación como mínimo:
1) DNP3 TCP
2) IEC 60870-5-104

description:
5.5.6  Protocolos de comunicación. ¿Podrán ser aceptados equipos con los siguientes protocolos de comunicación? 	IEC-60870-5-101
	IEC-60870-5-104
	DNP3.0 Serial
	DNP3.0 TCP/IP
	IEC-61850

title: Pedido de facilitar acceso a traduccion de las EETT y Pbc

answer: Al respecto, considerando la Circular DNCP N° 37/2015 que establece  remitir los Formularios del Pliego de Bases y Condiciones que deban ser completados por los potenciales oferentes, en archivos editables por procesadores de texto o en formato de hojas de cálculo cuando los datos lo requieran, a fin de que los mismos puedan utilizar dichos formatos en la preparación de sus ofertas. Favor remitirse a los documentos anexos publicados en el Portal, con la Adenda N° 2.

description: Se desea la provision de las EETT y el Pbc en formado editable o con capacidad de leer por Software para empresas extranjeras. NO en forma de IMAGEN actual que no es traducible por Software; pues al ser una Licitacion Internacional se deberia facilitar el acceso al documento para su traduccion tanto de las EETT como del Pbc; no proveer imagenes, a fin de facilitar la participacion y traduccion del documento.

title: Plazos de entrega  LOTE 3

answer: Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1.

description: De acuerdo al Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, para el Lote 1 (Reguladores de tensión monofásicos) la entrega prevista es de 180 días calendario y para el lote 3 (Reconectadores trifásicos para líneas de media tensión) la entrega prevista es de 90 días calendario. Es necesario mencionar que los procesos (tiempos) de producción para los productos de estos 2 (dos) lotes son prácticamente los mismos y teniendo en cuenta que son productos similares e inclusive en algunos casos son utilizados en conjunto, solicitamos encarecidamente que pueda ser modificado el plazo de entrega a 180 días para el Lote 3, que corresponde a Reconectadores trifásicos para líneas de media tensión de 12.5kA y 16kA, de manera a permitir mayor participación de oferentes.

title: Lote N° 8, permitir cotizar por ítems

answer: Al respecto, favor ajustarse al Pliego de bases y Condiciones del presente llamado

description:
Solicitamos que el lote N° 8 se permita cotizar por ítems, ya que el ítem 1, prácticamente existe un solo proveedor en el mundo, dado el caso tenemos interés de cotizar los ítems 2 y 3, pero al ser un pedido por lotes estamos impedidos de hacerlo.
Gracias.

title: MUESTRAS  8 LOTES

answer: Al respecto, favor ajustarse a lo establecido en la Sección II  2. Requisitos para Calificación Posterior  - Solicitud de Muestras del Pliego de Bases y Condiciones.

description:
En el Pliego de Bases y Condiciones  2. Requisitos para Calificación Posterior  Solicitud de Muestras dice: No aplica. Sin embargo, en algunas EE.TT. específicas se solicitan las muestras con la presentación de la oferta.
Favor aclarar si en realidad NO se deben presentar las muestras para los 8 lotes, o en todo caso, aclarar si prevalece lo establecido en el PBC o en las EE.TT. de cada producto.

title: Garantia de fiel cumplimiento del contrato

answer: Al respecto, sírvanse considerar que la Garantía de Fiel Cumplimiento debe ser emitida a nombre del OFERENTE a favor de la ANDE, que es la asegurada

description: En caso ser adjudicado, el fabricante podrá abrir la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de acuerdo a vuestro formulario No. 9 con el nombre del fabricante a favor de Ande o debe ser con nombre del oferente a favor de Ande?

title: Experiencia y Capacidad Técnica

answer: Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1.

description: Teniendo en cuenta que de las últimas 8 (ocho) Licitaciones Públicas Internacionales publicadas por la ANDE en el portal de la DNCP; 7 (siete) de estos Pliegos de Bases y Condiciones tienen como requisitos de Experiencia y Capacidad Técnica lo siguiente: a) Acreditar dedicarse al negocio del ramo de los bienes licitados, como mínimo desde hace 3 (tres) años y tener experiencia en la provisión de los bienes objetos de esta licitación u otros de similares o superiores características por el mismo periodo de tiempo, comprobados con la presentación de documentos conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII. b) Presentar los documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar como mínimo 3 (tres) años de experiencia en la fabricación de los bienes objeto de esta licitación u otros de similares o superiores características técnicas, mediante la presentación de documentos conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII.  c) Presentar documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar haber fabricado como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la cantidad de los bienes ofertados, conforme solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII. La convocante sumará la cantidad indicada en cada documento para verificar el cumplimiento de este requisito. En caso de tratarse de un Consorcio, al menos uno de los integrantes de dicho Consorcio deberá cumplir con todos los puntos indicados precedentemente. En caso de un oferente que es Fabricante, deberá cumplir con los puntos b) y c). Sin embargo, para este llamado lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones para la Experiencia y Capacidad Técnica es totalmente distinto a los demás llamados y limita la participación de oferentes en distintos lotes (su gran mayoría), en los cuales los fabricantes de estos productos son muy escasos y los proveedores a la propia convocante (ANDE) de estos productos específicos son aún más escasos. Por lo tanto, de mantener lo establecido actualmente no habría competencia y la convocante no tendría los mejores precios ni los mejores productos, en contravención a lo estipulado en la Ley de Contrataciones Públicas. Por lo tanto, solicitamos encarecidamente que sea modificada dicha limitante en concordancia a todos los demás Pliegos de Bases y Condiciones de Suministros publicadas por la convocante.

title: PRORROGA

answer: Al respecto, les solicitamos ajustarse a los plazos establecidos en el Portal.

description: Por medio de la presente manifestamos nuestros sinceros deseos de participar de la Licitación de referencia, por lo que les solicitamos, desde yá,  una prórroga para la presentación de los documentos de Licitación por 30 días más.  Esta ampliación del plazo es vital para nosotros para poder terminar en tiempo nuestras documentaciones a esta importante licitación, por lo que con ruego le solicitamos prorrogar la fecha de inicio de la subasta.

title: Pedido de Prorroga

answer: Al respecto, favor ajustarse a los plazos establecidos en el Portal.

description: Se solicitamos por la presente una prórroga de 30 días corridos para la etapa competitiva y presentación de Ofertas. El Pedido radica en el hecho de que ANDE no ha disponibilizado las EETT como asi los PDG en formato editable, haciendo dificultosa la participación de oferentes dados los plazos en curso. Atentamente

title: Especificación técnica ANDE Nº 02.343.31 - Reguladores de tensión

answer:
Ítem 4.3.4.3.6: Al respecto, el nivel de seguridad a la cual se hace referencia es para el acceso a programación y/o configuración del control electrónico.
Ítem 4.4.11: Al respecto, ajustarse a la Especificación Técnica.
Ítem 4.4.12: Al respecto, se solicita tener disponible la medida del valor de tensión lado fuente, la obtención de esta medida puede ser indirecta/calculada.
Ítem 4.4.13: Al respecto, aparte de los registros de medidas eléctricas generales integradas en un intervalo de tiempo definido, debe disponibilizar al menos los registros de los valores máximos, citados en el ítem de referencia de la Especificación Técnica.
Ítem 4.4.16: Al respecto, deben poder ser visible al menos las magnitudes registradas cuando el operador lo requiera en la pantalla de navegación del control, a través de funciones de consultas específicas ingresadas.

description:
Ítem 4.3.4.3.6: Verificar la posibilidad de no tener esto requisito y como sugerencia, tener medios de cerrar la caja de control a través de candado.

Ítem 4.4.11: Retirar el ítem de la especificación. Si la intención es controlar el acceso del control, el candado puede prohibir que sean hechos cambios en los ajustes. Si el equipo es monitoreado, cualquier ajuste que sea cambiado puede ser verificado a través del sistema SCADA y con eso, saber que hay alguna intervención del operador o personas no autorizadas.

Ítem 4.4.12: La tensión del lado fuente es calculada de acuerdo con la relación de transformación y la tensión de la carga. El error máximo de esta medición es de 0,5% que es de la tolerancia permitida en la prueba de razón de transformación. Normalmente, de acuerdo con la norma ANSI IEEE C57.15, los reguladores no poseen PTs en lado fuente y todos los controles de reguladores hacen el cálculo de la tensión. Sacando este componente, el MTBF (Mean Time Between Failures) y la confiabilidad es aumentada.

Ítem 4.4.13: Aceptar que el control almacene registros de fecha y hora, potencia activa, reactiva, aparente, tensión medida lado fuente, tensión medida lado carga, posición actual del conmutador bajo carga con intervalos programables de 5 a 15 minutos.

Ítem 4.4.16: Debido a la cantidad de registros y para la comodidad de las personas que analizan los datos, el archivo debe ser bajado en la computadora a través del puerto de comunicación y no están disponibles por medio de las pantallas del control que tiene display restricto a pequeña cantidad de caracteres.

Estas solicitudes de análisis no comprometen la calidad o funcionamiento seguro de los equipos contenidos en esta especificación.

title: ANDE- EE TT 02.34.27 Rev 3 - Reconectadores

answer:
5.5.5  Interfaces de comunicación: Se requieren como mínimo las siguientes interfaces de comunicación:
1) Un puerto dedicado para configuración del equipo. Este puede ser de comunicación serial con interfaz RS232 o USB, o Ethernet 10/100 BASE TX o 1000 BASE TX
2) Un puerto para interfaz de comunicación Ethernet 10/100 BASE TX o 1000 BASE TX para interfaz con el Módem de Comunicaciones especificado en el ítem 5.8.
3) Un puerto de Fibra Óptica 1000 Base LX para comunicación redundante con el Centro de Control.
Observación: Las interfaces indicadas arriba en los ítems 2 y 3 pueden ser proveídas a través de tranceptores SFP (small form-factor pluggable transceptor)

description:
5.5.5  Interfaces de comunicación. ¿Podrán ser aceptados equipos con placa de comunicación con las siguientes interfaces?:
	Ethernet 2xLC
	1 x RJ

title: Lote 6 - ítem 1

answer: Al respecto, serán aceptadas otras Norma de Fabricación y Ensayo, siempre y cuando aseguren una calidad del equipo igual o superior a lo establecido en las Especificaciones técnicas y no se contradigan con lo establecido en las mismas ni con las Norma indicada en la misma.

description: Con referencia al lote 6, ítem 1, Telurímetro Digital. Solicitamos amablemente a la convocante sea considerada la norma IEC 61010, para dar complimiento a la norma IEC 1010. Notar que la norma IEC 61010 introduce mejoras considerables a la norma IEC 1010.

title: Lote 3 - Reconectador trifásico para línea MT - EE.TT. 02.34.27 Rev. 3,

answer: Al respecto, podrá ser aceptado fuente de alimentación secundaria con una capacidad mínima de 24 Ah. Favor remitirse a la respuesta de la consulta N° 28.

description:
Se solicita lo siguiente: 5.6.1.2 (2). "Fuente de alimentación secundaria: 10-30 VDC, con capacidad mínima de 24Ah suficiente para una autonomía de 120(CIENTO VEINTE) HORAS como mínimo de consumo propio, los accesorios del Reconectador completo...".
Teniendo en cuenta que es bastante inusual en el mercado internacional encontrar una fuente de RESPALDO que pudiera soportar una carga de 120 horas (5 días completos sin recibir energía), siendo lo establecido por normas internacionales como máximo una autonomía propia de 48 horas para estos equipos, solicitamos respetuosamente, que puedan ser aceptados equipos con "Fuente de alimentación secundaria: 10-30VDC, con capacidad mínima de 24Ah suficiente para una autonomía de 48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS como mínimo de consumo propio, los accesorios del Reconectador completo...)", de manera a permitir mayor participación de oferentes.

title: experiencia y capacidad solicitada

answer: Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1.

description:
El requisito Experiencia y Capacidad técnica dice:
El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos:
a) Acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia en la fabricación y/o provisión de los bienes objetos de la presente licitación u otro de similares o superiores características técnicas, mediante la presentación de documentos conforme solicitado en el numeral F) del Anexo 1 de la Sección VII.
b) Acreditar haber fabricado y/o proveído, como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la cantidad de los bienes ofertados, conforme solicitado en el numeral F) del Anexo 1 de la Sección VII. La Convocante sumará la cantidad indicada en cada documento para verificar el cumplimiento de éste requisito.
En caso de tratarse de un Consorcio, al menos una de ellas deberá cumplir con el punto a) y para el punto b)
se considerará la sumatoria de capacidad de las empresas en consorcio.
En caso de que el Oferente individual o miembro de un Consorcio no sea fabricante, también se deberá presentar los documentos del fabricante de los bienes ofertados, para acreditar los requisitos indicados en los puntos a) y b) de experiencia y capacidad técnica.
La evaluación se realizará aplicando el sistema "CUMPLE" o "NO CUMPLE".
Consultamos si en caso de que el fabricante no sea oferente: para el lote 4 - Banco de capacitares monofásicos de 300 KVAr para líneas de media tensión - podríamos usar la experiencia de provisión de banco de capacitores mas complejos y de mayor Potencia o la experiencia de provisión debe ser de la misma capacidad que lo solicitado?

title: ANDE- EE TT 02.34.27 Rev 3 - Reconectadores

answer:
4.4  Sensores o transformadores de tensión: Al respecto, pueden ser aceptados la utilización de 3 sensores de tensión externo y 3 sensores de tensión internos del tipo capacitivo (Ítem 4.4.2) toda vez que el fabricante garantice que los sensores de tensión externos poseen igual o mejor prestación que los sensores de tensión interno, en cuanto a sensibilidad, operatividad y calidad de equipo propuesto, demostrando así mediante presentación de ensayos de tipo del sensor propuesto, el cual queda a consideración de ANDE para su aprobación. El oferente debe demostrar además con ensayos pertinentes la total compatibilidad de los sensores externos de tensión con el Control electrónico del Reconectador.
La estructura de soporte y accesorios para el montaje tanto del Reconectador (Item 4.4.9), como de los sensores de tensión externos deben estar provistas con los equipos

description: 4.4  Sensores o transformadores de tensión. ¿Podrán ser aceptados Reconectadores con 3 sensores de tensión internos (del tipo capacitivo) y 3 sensores de tensión externos, la estructura de soporte y accesorios para el montaje de los mismos se encontrará provista junto con los equipos?

title: Lote 3 - Reconectadores

answer: Al respecto, el costo de los descargadores deben estar incluidos en la oferta.

description: Con respecto a la EE.TT. 02.34.27 Rev. 3. El costo de los Descargadores mencionados deben estar incluidos en la oferta o solo están indicados a modo de referencia?

title: Lote 6, solicitamos pueda cotizarse por ítems

answer: Al respecto, favor ajustarse a las Especificaciones técnicas.

description:
Estimados, con relación al lote 6, donde solicitan: Item 1-Telurímetro Digital, 2-Pinza Amperométrica Voltimétrica, y 3- Meghómetro.
Notamos que la EETT del Meghómetro (ver adjunto) corresponde a la marca Megabras, y esta marca tiene un representante local,  por lo tanto no cotiza a otras empresas, por esta razón nos veremos impedidos de cotizar este lote, donde podemos cotizar: Item 1-Telurímetro Digital, 2-Pinza Amperométrica Voltimétrica. Por lo tanto solicitamos que los items 1 y 2 se pueda cotizar por ítems, o mejor dicho que el lote 6 permitan cotizar por ítems, ya que de lo contrario, solo tendrán una oferente que califique, el cual será el representante de Megabras.
Muchas gracias.

title: Lote 3 - Módem para Reconctador

answer: Al respecto, podrá aceptarse que el módem sea del tipo incorporado como también así del tipo modular (separado) integrando las funcionalidades indicadas, siendo así debe poseer capacidad de soportar 2 chips en simultáneo.

description:
El controlador de nuestro reconectador tiene incorporado funcionalidades de comunicación Wi-Fi, GPS y GPRS con una sola tarjeta SIM, nativas, lo que garantiza la eficiencia y compatibilidad.
Podría por favor informarnos si habría posibilidad de acepte esta opción en lugar de suministrar un módem separado?

title: ANDE- EE TT 02.34.27 Rev 3 - Reconectadores

answer:
5.8  Características del modem GPRS/EDGE/LTE (2G/3G/4G): Al respecto, considerar los  siguientes:5.8.1.  Los módems deben soportar las tecnologías citadas en la especificación de referencia (2G/3G/4G).
5.8.2. Debe poder ser configurado a distancia por red celular (SMS y TCP/IP)
5.8.5. Pueden ser aceptados dos APN.
5.8.15. Pueden ser aceptados equipos con funcionalidad de envío de información ante consultas efectuadas vía SMS por el operador.

description:
5.8  Características del modem GPRS/EDGE/LTE (2G/3G/4G). Podrán ser aceptados equipos con comunicación por SMS ? y conexión  para 2 APN, sin embargo, es posible comunicarse con a numerosos SCADA que consulten al equipo, siendo el máximo 5 servidores DNP3.0 simultáneos.
5.8.15  El equipo no envía SMS automáticamente, el operador debe consultar via SMS para que el modem responda.

streetAddress: Sede Central de ANDE - Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo - 2do Piso - Salón Auditorio

TAP ELETRO SISTEMAS LTDA.

name: Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte

ALBERTO ALEJANDRO URETA VEAS

streetAddress: Tte. Victor Bareiro 561 Esq Soldado Paraguayo

EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO

name: Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza

RIEDER Y CIA. SACI

name: JUAN RODOLFO RIEDER CELLE - FRANCISCO JAVIER RIEDER CELLE - CARLOS ENRIQUE RIEDER CELLE - JORGE OSCAR RIEDER SALVADOR MALDONADO DIAZ - HILDA JUDITH RIEDER  CELLE

EVEREST INGENIERIA S.R.L.

name: JORGE EDMUNDO ROA ESPINOZA TERESA DEJESUS MERELES VILLALBA, LAURA KARINA SANABRIA NUÑEZ- Natalia Maldonado

PROVINDUS SA

name: Equipos Militares y de Seguridad. Servicio de Seguridad y Vigilancia

name: MARIO ENRIQUE TITO CAMACHO- FERNANDO TITO- ANA VICTORIA ARAUJO

Atenas Energía Sociedad Anónima

name: JOSE PABLO PENAYO- GABRIEL F. DURQUET HIERRO

PARGOS TECH S.A

name: Bienes e insumos agropecuario y forestal

name: MARCEL ANTONIO BURGOS GOROSTIAGA- HORACIO A. DI PARDO

ITB Equipamentos Elétricos Ltda

streetAddress: Rua Devanir Terence, 161 - Parque Industrial - Birigui/São Paulo/Brasil - Cep 16.206-012

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Recepción de Lances

title: Periodo Aleatorio

title: Etapa de Puja

title: Propuesta

title: Periodo Aleatorio

title: Propuesta

description: Redes de capacitores

description: Redes de capacitores

description: Accesorios

description: Reles y accesorios

description: Redes de capacitores

description: Redes de capacitores

description: Reguladores de potencia

description: Reguladores de potencia

description: Regulador de voltaje

description: Regulador de voltaje

description: Soportes o zocalos de reles y equipos probadores de reles

description: Dispositivos o Accesorios varios

description: Dispositivos o Accesorios varios

description: Accesorios

description: Alicates o pinzas

description: Pinza mecanica

description: Pinza mecanica

description: Equipos

description: Transformadores de suministro de potencia

description: Interruptores magneticos y termo magneticos

description: Probadores de tension

description: Probadores de tension

description: Medidores de voltaje o corriente

description: Medidores de voltaje o corriente

description: Protectores

description: Protector de sobretensiones

description: Telurometros/Telurimetros

description: Telurometros/Telurimetros

description: Equipo de medicion y comprobacion electrica varios

description: Equipos

description: Videocamaras portatiles

description: Accesorios

description: Alicates o pinza para cables

description: Maquinas de soldar

description: Maquinas de soldar

description: Dispositivos o Accesorios varios

description: Dispositivos o Accesorios varios

description: Equipos

description: Equipos de control de motor

description: Accesorios

description: Transformadores de potencia de distribucion y accesorios

description: Temporizadores

description: Temporizadores

description: Cuadro de Alarmas

description: Cuadro de Alarmas

description: Compensadores

description: Sistema de Proteccion, Medicion y Control

description: Megaohmimetros

description: Megaohmimetros

description: Equipos

description: Pinza de presión

description: Soportes

description: Multimetros y accesorios

description: Multimetros y accesorios

description: Equipo para cortado de cable y alambre y ensamble de terminales

description: Equipos

description: Centrales hidroelectricas

description: Sistema de seguridad y alarma

description: Sistema de seguridad y alarma

description: Medidores electricas

description: Medidores electricas

description: Temporizadores

description: Temporizadores

description: Detector de línea de voltaje

description: Detector de línea de voltaje

description: Adquisición de Reguladores de Tensión, Reconectadores, Interruptores y Otros

title: kawara_351225_1574362078904.pdf

title: lpi_sbe_1437_contrato_7782_kawaratrade_sa_1572959735651.pdf

title: ARD

title: acta_lpi_1437_contrato_7782_kawara_trade_sa_1652727451852.pdf

title: 1ra. entrega prevista

title: certificado_lpi_1437_contrato_7782_kawara_trade_1604967775341.pdf

title: provindus_351225_1574362295391.pdf

title: resolucion_lpi_1437_1613152430967.pdf

title: contrato_7783___lpi_1437_18_provindus_1574268459238.pdf

rationale: Incumplimiento del proveedor o contratista

description: Rescisión

title: ARD

title: acta__parcial__lpi_1437_contrato_7783_provindus_sa_1669141165092.pdf

title: 1ra. entrega prevista

title: certificado_lpi_1437_co_7783_provindus_sa_parcial_1622483785254.pdf

title: contrato_7779___lpi_1437_18_itb_equipamentos_1574260717208.pdf

title: itb_351225_1574362231636.pdf

title: lpi_1437_contrato_7779___2020_itb_equipamentos_1593137073917.pdf

title: ARD

title: certificado_lpi_1437_contrato_7782_kawara_trade_1652727192708.pdf

title: acta_lpi_1437_contrato_7782_kawara_trade_sa_1652726968308.pdf

title: 1ra. entrega

title: cert_lpi_1437_co_7779_2020_itb_lote_2_1652727942730.pdf

title: Co 7779/2019

title: 1ra. entrega prevista

title: Co 7779/2020

title: CRP

title: certificado_lpi_1437_contrato_7782_kawara_trade_1652727340360.pdf

title: 1ra. EP lote 2

title: 1ra. entrega prevista

title: crp___lpi_ande_1437___contrato_7779_itb_regulador_1669141567859.pdf

title: contrato_7781___lpi_1437_18_ccp_1574269013484.pdf

title: ccp_351225_1574362390886.pdf

title: ARD

title: acta_lpi_1437_contrato_7781_ccp_sa_1669143127427.pdf

title: 1ra. entrega prevista

title: certificado_lpi_1437_contrato_7781_ccp_sa_1622483329554.pdf

title: resolucion_lpi_1437_1642596051992.pdf

title: contrato_7780___lpi_1437_18_eusebio_alfredo_mendez_1574268758296.pdf

title: eusebio_mendez_351225_1574362470253.pdf

rationale: Cuando los diseños sean inejecutables, que no se hubieran solucionado los defectos en 60 días

description: Rescisión

title: 1ra. entrega prevista

title: resolucion___nota_1437_18_eusebio_m__1669142200333.pdf

description: N° 784

description: Apertura de Protesta - N° 12890/19 - Administración Nacional de Electricidad

description: Autos para Resolver

description: Cierre de Protesta - N° 2510/20 - ITB EQUIPAMIENTOS ELÉTRICOS LTDA

description: Cierre de Protesta - N° 2509/20 - EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO

description: Urgir - Protestante: EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO

description: Apertura de Protesta - N° 12891/19 - EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO

description: N° 1616/19 - Apertura de procedimiento

description: N° 4052/19

description: Contra Resultado: EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO

description: Formular Manifestaciones - Convocante: Administración Nacional de Electricidad

description: REF: Apertura de Protesta - N° 12892/19 - ITB EQUIPAMIENTOS ELÉTRICOS LTDA

description: Cierre de Protesta - N° 2508/20 - Administración Nacional de Electricidad

description: Apertura de Protesta - N° 12892/19 - ITB EQUIPAMIENTOS ELÉTRICOS LTDA

description: REF: Apertura de Protesta - N° 12890/19 - Administración Nacional de Electricidad

description: Formular Manifestaciones - Protestante: EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO

description: Audiencia solicitada por EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO

description: N° 2454

title: res_DNCP_4052_19.pdf

title: res_DNCP_784_20.pdf

name: Administración Nacional de Electricidad / Empresas Públicas

description: N° 3815/21 - Apertura de Reconsideracion

description: 205 - PROVINDUS SA

description: N° 1084/21 - Apertura de procedimiento

description: N° 10870/21

description: N° 4488/21

description: Apertura de Reconsideración - N° 9792/21 - PROVINDUS SA

description: Autos para Resolver

description: Cierre de Reconsideración - N° 11578/21 - PROVINDUS SA

title: res_DNCP_3815_21.pdf

title: res_DNCP_4488_21.pdf

description: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA PROVINDUS SA CONTRA LA RESOLUCIÓN DNCP N° 3659/2021 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE CARATULADO "SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUIDO A LA FIRMA PROVINDUS SA CON R.U.C. N° 80010810-8 EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA "LP1437-18 ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE TENSIÓN, RECONECTADORES, INTERRUPTORES Y OTROS - AD REFERÉNDUM" CONVOCADA POR UOC ANDE - LLAMADO CON ID 351225"

description: REF: Apertura de Reconsideración - N° 3038/20 - ITB EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS LTDA.

description: Autos para Resolver

description: N° 4410

description: REF: Apertura de Reconsideración - N° 3037/20 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

description: N° 939/20 - Apertura de Reconsideracion

description: Cierre de Investigación - N° 4424 - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

description: Apertura de Reconsideración - N° 3038/20 - ITB EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS LTDA.

description: Cierre de Investigación - N° 4425 - ITB EQUIPAMIENTOS ELÉCTRICOS LTDA.

description: N° 312/20 - Apertura de procedimiento

description: Apertura de Reconsideración - N° 3036/20 - EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO

description: N° 1408

description: 51 - EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO

description: Cierre de Investigación - N° 4423 - EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO

title: res_DNCP_939_20.pdf

description: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR LA FIRMA EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO CONTRA LA RESOLUCIÓN DNCP N° 784 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA EN EL MARCO DEL EXPEDIENTE CARATULADO "PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO CONTRA LA ADJUDICACIÓN EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL" PARA LP1437-18 ADQUISICIÓN DE REGULADORES DE TENSIÓN, RECONECTADORES, INTERRUPTORES Y OTROS - AD REFERÉNDUM CONVOCADA POR UOC ANDE ID 351225"