name: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie

title: Zadanie nr 2 - Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) 78-400 Szczecinku, ul. Kościuszki 55

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru. A.Zakres wykonania usługi konserwacji Wewnętrzne systemy alarmowe wykonanie konserwacji systemu włamania i napadu nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu wykonanie wydruku konfiguracji systemu gdy centrala ma taką opcję oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a także jej oczyszczenie sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków napadowych poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego akustycznego i wizualnego odzwierciedlenia na ekranie monitora w systemie integrującym systemy alarmowe w Lokalnym Centrum Nadzoru sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach napadowych bezprzewodowych sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie alarmowe, techniczne awarie, testy sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację Zewnętrzne systemy alarmowe sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu. System kontroli dostępu sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego UPS, agregaty prądotwórcze sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Telewizyjny system nadzoru sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery sprawdzenie poprawności stabilności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego czyszczenie obiektywu, obudowy, wysięgnika i oświetlacza kamery czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery zewnętrznej, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych uszczelniaczy. W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki konserwacja wszystkich połączeń śrubowych i mechanizmów ruchomych sprawdzenie poprawności zasilania kamer czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach czyszczenie ekranu i obudowy monitora sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego w przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu konserwacja magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie demontaż magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych oraz zainstalowanie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych zastępczych, a następnie ponowny montaż, programowanie i sprawdzenie poprawności nagrywania po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu uzupełnienie książki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Sprzęt informatyczny stacja bazowa systemu integrującego, stacja stanowisko obserwacyjne nadzorujące pracę systemów sprawdzenie stabilności montażu monitorów sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylania poziomego i pionowego monitorów czyszczenie obudowy i ekranów monitorów sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych, sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego sprawdzenie poprawności działania terminali oficer dyżurny, operator LCN sprawdzenie poprawności działania stacji odbiorczych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w systemie przeprowadzenie konserwacji stacji bazowej systemu i stacji odbiorczych po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu oraz dokonanie wpisu w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych. 6 Wymiana urządzeń systemu alarmowego, u których zakończył się resurs eksploatacyjny na podstawie Normy Obronnej NO 04 A004 8 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe część 8 Eksploatacja. B. Warunki napraw systemów w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od powiadomienia telefonicznego lub faksem naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego koszt transportu uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca awaria może zostać usunięta poprzez naprawę lub podstawienie i uruchomienie sprzętu zastępczego takiego samego lub o podobnych, ale nie gorszych parametrach wynagrodzenie za wymianę lub naprawę urządzeń będzie wypłacone na podstawie wystawionej faktury z dołączonym do niej protokołu naprawy wymiany sprzętu i kosztorysu powykonawczego wykonanej usługi podpisanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Użytkownika systemu. Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie został szczegółowo określony w załączniku nr 2B do SIWZ

title: Zadanie nr 8 - Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 4224 skład Drawno w Drawnie.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru. A.Zakres wykonania usługi konserwacji Wewnętrzne systemy alarmowe wykonanie konserwacji systemu włamania i napadu nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu wykonanie wydruku konfiguracji systemu gdy centrala ma taką opcję oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a także jej oczyszczenie sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków napadowych poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego akustycznego i wizualnego odzwierciedlenia na ekranie monitora w systemie integrującym systemy alarmowe w Lokalnym Centrum Nadzoru sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach napadowych bezprzewodowych sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie alarmowe, techniczne awarie, testy sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację Zewnętrzne systemy alarmowe sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu. System kontroli dostępu sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego UPS, agregaty prądotwórcze sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Telewizyjny system nadzoru sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery sprawdzenie poprawności stabilności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego czyszczenie obiektywu, obudowy, wysięgnika i oświetlacza kamery czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery zewnętrznej, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych uszczelniaczy. W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki konserwacja wszystkich połączeń śrubowych i mechanizmów ruchomych sprawdzenie poprawności zasilania kamer czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach czyszczenie ekranu i obudowy monitora sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego w przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu konserwacja magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie demontaż magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych oraz zainstalowanie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych zastępczych, a następnie ponowny montaż, programowanie i sprawdzenie poprawności nagrywania po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu uzupełnienie książki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Sprzęt informatyczny stacja bazowa systemu integrującego, stacja stanowisko obserwacyjne nadzorujące pracę systemów sprawdzenie stabilności montażu monitorów sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylania poziomego i pionowego monitorów czyszczenie obudowy i ekranów monitorów sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych, sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego sprawdzenie poprawności działania terminali oficer dyżurny, operator LCN sprawdzenie poprawności działania stacji odbiorczych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w systemie przeprowadzenie konserwacji stacji bazowej systemu i stacji odbiorczych po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu oraz dokonanie wpisu w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych. 6 Wymiana urządzeń systemu alarmowego, u których zakończył się resurs eksploatacyjny na podstawie Normy Obronnej NO 04 A004 8 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe część 8 Eksploatacja. B. Warunki napraw systemów w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od powiadomienia telefonicznego lub faksem naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego koszt transportu uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca awaria może zostać usunięta poprzez naprawę lub podstawienie i uruchomienie sprzętu zastępczego takiego samego lub o podobnych, ale nie gorszych parametrach wynagrodzenie za wymianę lub naprawę urządzeń będzie wypłacone na podstawie wystawionej faktury z dołączonym do niej protokołu naprawy wymiany sprzętu i kosztorysu powykonawczego wykonanej usługi podpisanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Użytkownika systemu. Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie został szczegółowo określony w załączniku nr 2H do SIWZ

title: Zadanie nr 7 - Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 4224 skład Cybowo w Cybowie.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru. A.Zakres wykonania usługi konserwacji Wewnętrzne systemy alarmowe wykonanie konserwacji systemu włamania i napadu nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu wykonanie wydruku konfiguracji systemu gdy centrala ma taką opcję oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a także jej oczyszczenie sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków napadowych poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego akustycznego i wizualnego odzwierciedlenia na ekranie monitora w systemie integrującym systemy alarmowe w Lokalnym Centrum Nadzoru sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach napadowych bezprzewodowych sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie alarmowe, techniczne awarie, testy sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację Zewnętrzne systemy alarmowe sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu. System kontroli dostępu sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego UPS, agregaty prądotwórcze sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Telewizyjny system nadzoru sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery sprawdzenie poprawności stabilności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego czyszczenie obiektywu, obudowy, wysięgnika i oświetlacza kamery czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery zewnętrznej, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych uszczelniaczy. W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki konserwacja wszystkich połączeń śrubowych i mechanizmów ruchomych sprawdzenie poprawności zasilania kamer czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach czyszczenie ekranu i obudowy monitora sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego w przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu konserwacja magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie demontaż magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych oraz zainstalowanie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych zastępczych, a następnie ponowny montaż, programowanie i sprawdzenie poprawności nagrywania po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu uzupełnienie książki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Sprzęt informatyczny stacja bazowa systemu integrującego, stacja stanowisko obserwacyjne nadzorujące pracę systemów sprawdzenie stabilności montażu monitorów sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylania poziomego i pionowego monitorów czyszczenie obudowy i ekranów monitorów sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych, sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego sprawdzenie poprawności działania terminali oficer dyżurny, operator LCN sprawdzenie poprawności działania stacji odbiorczych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w systemie przeprowadzenie konserwacji stacji bazowej systemu i stacji odbiorczych po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu oraz dokonanie wpisu w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych. 6 Wymiana urządzeń systemu alarmowego, u których zakończył się resurs eksploatacyjny na podstawie Normy Obronnej NO 04 A004 8 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe część 8 Eksploatacja. B. Warunki napraw systemów w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od powiadomienia telefonicznego lub faksem naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego koszt transportu uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca awaria może zostać usunięta poprzez naprawę lub podstawienie i uruchomienie sprzętu zastępczego takiego samego lub o podobnych, ale nie gorszych parametrach wynagrodzenie za wymianę lub naprawę urządzeń będzie wypłacone na podstawie wystawionej faktury z dołączonym do niej protokołu naprawy wymiany sprzętu i kosztorysu powykonawczego wykonanej usługi podpisanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Użytkownika systemu. Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie został szczegółowo określony w załączniku nr 2G do SIWZ

title: Zadanie nr 6 - Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w JW 3299 i JW 1300/drp w Mirosławcu Górnym.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru. A.Zakres wykonania usługi konserwacji Wewnętrzne systemy alarmowe wykonanie konserwacji systemu włamania i napadu nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu wykonanie wydruku konfiguracji systemu gdy centrala ma taką opcję oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a także jej oczyszczenie sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków napadowych poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego akustycznego i wizualnego odzwierciedlenia na ekranie monitora w systemie integrującym systemy alarmowe w Lokalnym Centrum Nadzoru sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach napadowych bezprzewodowych sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie alarmowe, techniczne awarie, testy sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację Zewnętrzne systemy alarmowe sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu. System kontroli dostępu sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego UPS, agregaty prądotwórcze sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Telewizyjny system nadzoru sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery sprawdzenie poprawności stabilności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego czyszczenie obiektywu, obudowy, wysięgnika i oświetlacza kamery czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery zewnętrznej, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych uszczelniaczy. W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki konserwacja wszystkich połączeń śrubowych i mechanizmów ruchomych sprawdzenie poprawności zasilania kamer czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach czyszczenie ekranu i obudowy monitora sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego w przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu konserwacja magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie demontaż magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych oraz zainstalowanie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych zastępczych, a następnie ponowny montaż, programowanie i sprawdzenie poprawności nagrywania po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu uzupełnienie książki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Sprzęt informatyczny stacja bazowa systemu integrującego, stacja stanowisko obserwacyjne nadzorujące pracę systemów sprawdzenie stabilności montażu monitorów sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylania poziomego i pionowego monitorów czyszczenie obudowy i ekranów monitorów sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych, sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego sprawdzenie poprawności działania terminali oficer dyżurny, operator LCN sprawdzenie poprawności działania stacji odbiorczych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w systemie przeprowadzenie konserwacji stacji bazowej systemu i stacji odbiorczych po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu oraz dokonanie wpisu w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych. 6 Wymiana urządzeń systemu alarmowego, u których zakończył się resurs eksploatacyjny na podstawie Normy Obronnej NO 04 A004 8 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe część 8 Eksploatacja. B. Warunki napraw systemów w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od powiadomienia telefonicznego lub faksem naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego koszt transportu uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca awaria może zostać usunięta poprzez naprawę lub podstawienie i uruchomienie sprzętu zastępczego takiego samego lub o podobnych, ale nie gorszych parametrach wynagrodzenie za wymianę lub naprawę urządzeń będzie wypłacone na podstawie wystawionej faktury z dołączonym do niej protokołu naprawy wymiany sprzętu i kosztorysu powykonawczego wykonanej usługi podpisanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Użytkownika systemu. Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie został szczegółowo określony w załączniku nr 2F do SIWZ

title: Zadanie nr 5 - Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym, 74-915 Nadarzyce.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru. A.Zakres wykonania usługi konserwacji Wewnętrzne systemy alarmowe wykonanie konserwacji systemu włamania i napadu nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu wykonanie wydruku konfiguracji systemu gdy centrala ma taką opcję oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a także jej oczyszczenie sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków napadowych poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego akustycznego i wizualnego odzwierciedlenia na ekranie monitora w systemie integrującym systemy alarmowe w Lokalnym Centrum Nadzoru sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach napadowych bezprzewodowych sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie alarmowe, techniczne awarie, testy sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację Zewnętrzne systemy alarmowe sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu. System kontroli dostępu sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego UPS, agregaty prądotwórcze sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Telewizyjny system nadzoru sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery sprawdzenie poprawności stabilności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego czyszczenie obiektywu, obudowy, wysięgnika i oświetlacza kamery czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery zewnętrznej, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych uszczelniaczy. W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki konserwacja wszystkich połączeń śrubowych i mechanizmów ruchomych sprawdzenie poprawności zasilania kamer czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach czyszczenie ekranu i obudowy monitora sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego w przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu konserwacja magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie demontaż magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych oraz zainstalowanie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych zastępczych, a następnie ponowny montaż, programowanie i sprawdzenie poprawności nagrywania po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu uzupełnienie książki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Sprzęt informatyczny stacja bazowa systemu integrującego, stacja stanowisko obserwacyjne nadzorujące pracę systemów sprawdzenie stabilności montażu monitorów sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylania poziomego i pionowego monitorów czyszczenie obudowy i ekranów monitorów sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych, sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego sprawdzenie poprawności działania terminali oficer dyżurny, operator LCN sprawdzenie poprawności działania stacji odbiorczych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w systemie przeprowadzenie konserwacji stacji bazowej systemu i stacji odbiorczych po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu oraz dokonanie wpisu w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych. 6 Wymiana urządzeń systemu alarmowego, u których zakończył się resurs eksploatacyjny na podstawie Normy Obronnej NO 04 A004 8 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe część 8 Eksploatacja. B. Warunki napraw systemów w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od powiadomienia telefonicznego lub faksem naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego koszt transportu uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca awaria może zostać usunięta poprzez naprawę lub podstawienie i uruchomienie sprzętu zastępczego takiego samego lub o podobnych, ale nie gorszych parametrach wynagrodzenie za wymianę lub naprawę urządzeń będzie wypłacone na podstawie wystawionej faktury z dołączonym do niej protokołu naprawy wymiany sprzętu i kosztorysu powykonawczego wykonanej usługi podpisanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Użytkownika systemu. Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie został szczegółowo określony w załączniku nr 2E do SIWZ

title: Zadanie nr 4 - Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 4224 w Wałczu ul. Ciasna 7 i ul. Wojska Polskiego 76/5, Jednostce Wojskowej 4094 i Klubie Garnizonowym w Wałczu ul. Kościuszki 24, Węzeł Łączności w Wałczu ul. Wojska Polskiego 76/5, Placówka Żandarmerii Wojskowej w Wałczu ul. Wojska Polskiego 76/5.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru. A.Zakres wykonania usługi konserwacji Wewnętrzne systemy alarmowe wykonanie konserwacji systemu włamania i napadu nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu wykonanie wydruku konfiguracji systemu gdy centrala ma taką opcję oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a także jej oczyszczenie sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków napadowych poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego akustycznego i wizualnego odzwierciedlenia na ekranie monitora w systemie integrującym systemy alarmowe w Lokalnym Centrum Nadzoru sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach napadowych bezprzewodowych sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie alarmowe, techniczne awarie, testy sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację Zewnętrzne systemy alarmowe sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu. System kontroli dostępu sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego UPS, agregaty prądotwórcze sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Telewizyjny system nadzoru sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery sprawdzenie poprawności stabilności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego czyszczenie obiektywu, obudowy, wysięgnika i oświetlacza kamery czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery zewnętrznej, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych uszczelniaczy. W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki konserwacja wszystkich połączeń śrubowych i mechanizmów ruchomych sprawdzenie poprawności zasilania kamer czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach czyszczenie ekranu i obudowy monitora sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego w przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu konserwacja magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie demontaż magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych oraz zainstalowanie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych zastępczych, a następnie ponowny montaż, programowanie i sprawdzenie poprawności nagrywania po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu uzupełnienie książki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Sprzęt informatyczny stacja bazowa systemu integrującego, stacja stanowisko obserwacyjne nadzorujące pracę systemów sprawdzenie stabilności montażu monitorów sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylania poziomego i pionowego monitorów czyszczenie obudowy i ekranów monitorów sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych, sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego sprawdzenie poprawności działania terminali oficer dyżurny, operator LCN sprawdzenie poprawności działania stacji odbiorczych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w systemie przeprowadzenie konserwacji stacji bazowej systemu i stacji odbiorczych po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu oraz dokonanie wpisu w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych. 6 Wymiana urządzeń systemu alarmowego, u których zakończył się resurs eksploatacyjny na podstawie Normy Obronnej NO 04 A004 8 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe część 8 Eksploatacja. B. Warunki napraw systemów w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od powiadomienia telefonicznego lub faksem naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego koszt transportu uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca awaria może zostać usunięta poprzez naprawę lub podstawienie i uruchomienie sprzętu zastępczego takiego samego lub o podobnych, ale nie gorszych parametrach wynagrodzenie za wymianę lub naprawę urządzeń będzie wypłacone na podstawie wystawionej faktury z dołączonym do niej protokołu naprawy wymiany sprzętu i kosztorysu powykonawczego wykonanej usługi podpisanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Użytkownika systemu. Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie został szczegółowo określony w załączniku nr 2D do SIWZ

title: Zadanie nr 3 - Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 1965, Oleszno ul. Główna 1, Węzeł Łączności Oleszno i Suchowo, ul. Główna 1, Wydział Żandarmerii Wojskowej Oleszno, ul. Główna 1, w Jednostce Wojskowej 3378 Oleszno ul. Główna 1.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru. A.Zakres wykonania usługi konserwacji Wewnętrzne systemy alarmowe wykonanie konserwacji systemu włamania i napadu nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu wykonanie wydruku konfiguracji systemu gdy centrala ma taką opcję oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a także jej oczyszczenie sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków napadowych poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego akustycznego i wizualnego odzwierciedlenia na ekranie monitora w systemie integrującym systemy alarmowe w Lokalnym Centrum Nadzoru sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach napadowych bezprzewodowych sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie alarmowe, techniczne awarie, testy sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację Zewnętrzne systemy alarmowe sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu. System kontroli dostępu sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego UPS, agregaty prądotwórcze sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Telewizyjny system nadzoru sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery sprawdzenie poprawności stabilności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego czyszczenie obiektywu, obudowy, wysięgnika i oświetlacza kamery czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery zewnętrznej, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych uszczelniaczy. W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki konserwacja wszystkich połączeń śrubowych i mechanizmów ruchomych sprawdzenie poprawności zasilania kamer czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach czyszczenie ekranu i obudowy monitora sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego w przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu konserwacja magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie demontaż magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych oraz zainstalowanie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych zastępczych, a następnie ponowny montaż, programowanie i sprawdzenie poprawności nagrywania po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu uzupełnienie książki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Sprzęt informatyczny stacja bazowa systemu integrującego, stacja stanowisko obserwacyjne nadzorujące pracę systemów sprawdzenie stabilności montażu monitorów sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylania poziomego i pionowego monitorów czyszczenie obudowy i ekranów monitorów sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych, sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego sprawdzenie poprawności działania terminali oficer dyżurny, operator LCN sprawdzenie poprawności działania stacji odbiorczych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w systemie przeprowadzenie konserwacji stacji bazowej systemu i stacji odbiorczych po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu oraz dokonanie wpisu w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych. 6 Wymiana urządzeń systemu alarmowego, u których zakończył się resurs eksploatacyjny na podstawie Normy Obronnej NO 04 A004 8 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe część 8 Eksploatacja. B. Warunki napraw systemów w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od powiadomienia telefonicznego lub faksem naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego koszt transportu uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca awaria może zostać usunięta poprzez naprawę lub podstawienie i uruchomienie sprzętu zastępczego takiego samego lub o podobnych, ale nie gorszych parametrach wynagrodzenie za wymianę lub naprawę urządzeń będzie wypłacone na podstawie wystawionej faktury z dołączonym do niej protokołu naprawy wymiany sprzętu i kosztorysu powykonawczego wykonanej usługi podpisanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Użytkownika systemu. Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie został szczegółowo określony w załączniku nr 2C do SIWZ

title: Zadanie nr 1 - Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 1696 i WŁ w Złocieńcu, ul. Czwartaków 4.

description: Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru. A.Zakres wykonania usługi konserwacji Wewnętrzne systemy alarmowe wykonanie konserwacji systemu włamania i napadu nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu wykonanie wydruku konfiguracji systemu gdy centrala ma taką opcję oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a także jej oczyszczenie sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków napadowych poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego akustycznego i wizualnego odzwierciedlenia na ekranie monitora w systemie integrującym systemy alarmowe w Lokalnym Centrum Nadzoru sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach napadowych bezprzewodowych sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie alarmowe, techniczne awarie, testy sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację Zewnętrzne systemy alarmowe sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu. System kontroli dostępu sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego UPS, agregaty prądotwórcze sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Telewizyjny system nadzoru sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery sprawdzenie poprawności stabilności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego czyszczenie obiektywu, obudowy, wysięgnika i oświetlacza kamery czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery zewnętrznej, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych uszczelniaczy. W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki konserwacja wszystkich połączeń śrubowych i mechanizmów ruchomych sprawdzenie poprawności zasilania kamer czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach czyszczenie ekranu i obudowy monitora sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego w przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu konserwacja magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie demontaż magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych oraz zainstalowanie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych zastępczych, a następnie ponowny montaż, programowanie i sprawdzenie poprawności nagrywania po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu uzupełnienie książki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Sprzęt informatyczny stacja bazowa systemu integrującego, stacja stanowisko obserwacyjne nadzorujące pracę systemów sprawdzenie stabilności montażu monitorów sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylania poziomego i pionowego monitorów czyszczenie obudowy i ekranów monitorów sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych, sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego sprawdzenie poprawności działania terminali oficer dyżurny, operator LCN sprawdzenie poprawności działania stacji odbiorczych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w systemie przeprowadzenie konserwacji stacji bazowej systemu i stacji odbiorczych po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu oraz dokonanie wpisu w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych. 6 Wymiana urządzeń systemu alarmowego, u których zakończył się resurs eksploatacyjny na podstawie Normy Obronnej NO 04 A004 8 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe część 8 Eksploatacja. B. Warunki napraw systemów w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od powiadomienia telefonicznego lub faksem naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego koszt transportu uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca awaria może zostać usunięta poprzez naprawę lub podstawienie i uruchomienie sprzętu zastępczego takiego samego lub o podobnych, ale nie gorszych parametrach wynagrodzenie za wymianę lub naprawę urządzeń będzie wypłacone na podstawie wystawionej faktury z dołączonym do niej protokołu naprawy wymiany sprzętu i kosztorysu powykonawczego wykonanej usługi podpisanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Użytkownika systemu. Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie został szczegółowo określony w załączniku nr 2A do SIWZ

title: Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru - znak postępowania 32/2014

description: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru. 2.Zamówienie zostało podzielone na 8 części zadań Zadanie nr 1 Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 1696 i WŁ w Złocieńcu, ul. Czwartaków 4. Zadanie nr 2 Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Wojskowej Komendzie Uzupełnień WKU 78-400 Szczecinku, ul. Kościuszki 55 Zadanie nr 3 Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 1965, Oleszno ul. Główna 1, Węzeł Łączności Oleszno i Suchowo, ul. Główna 1, Wydział Żandarmerii Wojskowej Oleszno, ul. Główna 1, w Jednostce Wojskowej 3378 Oleszno ul. Główna 1. Zadanie nr 4 Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 4224 w Wałczu ul. Ciasna 7 i ul. Wojska Polskiego 76 5, Jednostce Wojskowej 4094 i Klubie Garnizonowym w Wałczu ul. Kościuszki 24, Węzeł Łączności w Wałczu ul. Wojska Polskiego 76 5, Placówka Żandarmerii Wojskowej w Wałczu ul. Wojska Polskiego 76 5. Zadanie nr 5 Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym, 74-915 Nadarzyce. Zadanie nr 6 Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w JW 3299 i JW 1300 drp w Mirosławcu Górnym. Zadanie nr 7 Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 4224 skład Cybowo w Cybowie. Zadanie nr 8 Usługa konserwacji, naprawy oraz wymiany urządzeń po zakończeniu resursu eksploatacyjnego systemów w Jednostce Wojskowej 4224 skład Drawno w Drawnie. Konserwacja i naprawa systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru zwanymi dalej systemami A.Zakres wykonania usługi konserwacji Wewnętrzne systemy alarmowe wykonanie konserwacji systemu włamania i napadu nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzić test centrali sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu wykonanie wydruku konfiguracji systemu gdy centrala ma taką opcję oraz historii zdarzeń, np. próby działania dla wszystkich czujek sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego poprzez zdjęcie obudowy czujki, a także jej oczyszczenie sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków napadowych poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego akustycznego i wizualnego odzwierciedlenia na ekranie monitora w systemie integrującym systemy alarmowe w Lokalnym Centrum Nadzoru sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach napadowych bezprzewodowych sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie alarmowe, techniczne awarie, testy sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku mechanicznych rejestratorów sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację Zewnętrzne systemy alarmowe sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego sprawdzenie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu. System kontroli dostępu sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu aktualizacja istniejącej bazy danych z jednoczesnym sprawdzeniem nadanych uprawnień wykonanie wydruku konfiguracji systemu oraz historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego z sieci pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego UPS, agregaty prądotwórcze sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających przeprowadzenie testu pracy systemu kontroli dostępu sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Telewizyjny system nadzoru sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery sprawdzenie poprawności stabilności połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego czyszczenie obiektywu, obudowy, wysięgnika i oświetlacza kamery czyszczenie i przesmarowanie ruchomych części mechanicznych kamery sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery zewnętrznej, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych uszczelniaczy. W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki konserwacja wszystkich połączeń śrubowych i mechanizmów ruchomych sprawdzenie poprawności zasilania kamer czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach czyszczenie ekranu i obudowy monitora sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego w przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urządzeniach aktywnych przeprowadzających pomiar czasu konserwacja magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych w autoryzowanym serwisie demontaż magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych oraz zainstalowanie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych zastępczych, a następnie ponowny montaż, programowanie i sprawdzenie poprawności nagrywania po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu uzupełnienie książki przeglądów technicznych systemu telewizji przemysłowej oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. Sprzęt informatyczny stacja bazowa systemu integrującego, stacja stanowisko obserwacyjne nadzorujące pracę systemów sprawdzenie stabilności montażu monitorów sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylania poziomego i pionowego monitorów czyszczenie obudowy i ekranów monitorów sprawdzenie poprawności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych, sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego sprawdzenie poprawności działania terminali oficer dyżurny, operator LCN sprawdzenie poprawności działania stacji odbiorczych sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w systemie przeprowadzenie konserwacji stacji bazowej systemu i stacji odbiorczych po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego testu całego systemu oraz dokonanie wpisu w Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych. 6 Wymiana urządzeń systemu alarmowego, u których zakończył się resurs eksploatacyjny na podstawie Normy Obronnej NO 04 A004 8 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe część 8 Eksploatacja. B. Warunki napraw systemów w przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od powiadomienia telefonicznego lub faksem naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego koszt transportu uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca awaria może zostać usunięta poprzez naprawę lub podstawienie i uruchomienie sprzętu zastępczego takiego samego lub o podobnych, ale nie gorszych parametrach wynagrodzenie za wymianę lub naprawę urządzeń będzie wypłacone na podstawie wystawionej faktury z dołączonym do niej protokołu naprawy wymiany sprzętu i kosztorysu powykonawczego wykonanej usługi podpisanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Użytkownika systemu. Opis elementów składowych podlegających konserwacji i naprawie został szczegółowo określony w załączniku nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H do SIWZ

street: ul. Główna 1

Agencja Ochrony SZABEL Sp. z o.o.

street: ul. Morska 11

ASD Sp. z o.o.

street: ul. Podgórna 46


currency: PLN

measure: validBids

name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

documentType: awardNotice

title: Pakiet nr 1

title: Pakiet nr 2

scheme: CPV

title: Zakup i dostawa kardiomonitorów modułowych i respiratora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Hajnówce

documentType: tenderNotice

description: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych kardiomonitorów modułowych i respiratora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Hajnówce wg załącznika nr 2 do SIWZ. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres: do sześciu tygodni od dnia podpisania umowy. nr sprawy 2014/PN/S.MED/02

procurementMethod: open

mainProcurementCategory: goods

procurementMethodDetails: PN

region: podlaskie

street: ul. Doc. Adama Dowgirda 9

countryName: PL

BiaMediTek Sp. z o.o.

street: ul. Składowa 12

Covidien Polska Sp. z o.o.

region: mazowieckie

street: Al. Jerozolimskie 162

initiationType: tender